Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
16. недопустимо изменение на налягането на
въздуха след компресорите;
17. други случаи, предвидени от производи-
теля на съоръжението.
Чл. 473. Газотурбинната уредба се разтоварва
и при необходимост се спира съгласувано с опе-
ратора на електрическата мрежа в случаите на:
1. нарушаване нормалния режим на експло-
атация, задействала е предупредителната сиг-
нализация и нарушенията не могат да се отст-
ранят без спиране;
2. засядане на стопорни, регулиращи и про-
тивоавтоколебателни клапани;
3. повишаване температурата на корпуса на
турбината, горивните камери и свързващите
тръбопроводи над допустимата и не е възмож-
но да се понижи с изменение на товара на ГТУ;
4. разлики в измерваните температури на
газовете над допустимите;
5. повишаване температурата на въздуха пред
компресорите високо налягане над допустимата;
6. неизправност на защита или на измерва-
телни прибори.
Чл. 474. Системите за регулиране и защита
на ГТУ от повишаване честотата на въртене се
проверяват и изпитват съгласно инструкцията
на производителя.
Чл. 475. Защитата от превишена температу-
ра на газовете в турбината се проверява най-
малко веднъж на 4 месеца.
Чл. 476. Системата за регулиране на ГТУ с
хвърляне на товара, съответстващ на максимал-
ния разход на гориво, и изключването на гене-
ратора от паралел се изпитват в случаите след:
1. извършена реконструкция с изменение на
динамичните характеристики на ГТУ или ста-
тичната и динамичната характеристика на ре-
гулиращата система;
2. появяване на съществени изменения на
статичните и динамичните характеристики на
регулирането в процеса на експлоатация или
след ремонт.
Чл. 477. (1) Газотурбинните уредби, които
не работят постоянно, се поддържат в постоян-
на готовност за пускане.
(2) Проверка на готовността за пускане, както
и контролни автоматични пускания с натовар-
ване се извършват ежемесечно.
Чл. 478. Ефективната стойност на вибраци-
онната скорост на лагерите на турбината, ком-
пресорите, турбогенератора и възбудителката
съответства на посочената в чл. 444.
Чл. 479. След изключване на ГТУ за всеки
вал  се измерва времето на спиране въртенето
на ротор. При настъпване на промени във вре-
мето в следващите спирания се установява при-
чината и се предприемат мерки за отстранява-
нето є.
Чл. 480. (1) При извеждане на ГТУ в продъл-
жителен резерв се предприемат мерки срещу
корозия на метала и при необходимост се из-
вършва консервация.
(2) Възлите, подлежащи на консервация, и
технологията на консервация се определят с
техническите условия при доставката на ГТУ.
Чл. 481. (1) При експлоатацията на ГТУ се
извършва техническо обслужване и диагности-
ка съобразно режимите и продължителността
на работа, броя на пусканията, използваното
гориво и състоянието на съоръженията.
(2) Сроковете, обемът и видът на работите
по ал. 1 се определят с вътрешна инструкция на
енергийния обект.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВИ УРЕДБИ
Чл. 482. Техническата експлоатацията на
енергийни блокови уредби (блокови уредби) в
ТЕЦ се извършва при спазване изискванията на
тази глава, глави двадесет и първа, двадесет и
втора, двадесет и трета и тези на производителя.
Чл. 483. Участието на блоковите уредби в
покриването на товаровия график се осигурява
посредством промяна на натоварването на енер-
гийния блок в регулируемия диапазон и при
необходимост до техническия минимум, поста-
вянето му в резерв и пускането от различно
топлинно състояние.
Чл. 484. Границите на регулируемия диапа-
зон и на техническия минимум на натоварване
на блоковата уредба се записват в местната
инструкция и са на разположение на оператора
на електрическата мрежа.
Чл. 485. При натоварване на енергийния блок
на долната граница на регулируемия диапазон
или на техническия минимум, понижаването на
температурата на свежата пара и на междинно
прегрятата пара е не по-голямо от зададеното
от производителя.
Чл. 486. Максималната скорост на измене-
ние на товара на енергийния блок в регулируе-
мия диапазон се определя съгласно нормите за
работа в електроенергийната система и от ог-
раниченията за съоръженията.
Чл. 487. При спиране на блоковите уредби в
резерв за денонощието не се извършват:
1. разхлаждане на съоръженията;
2. задържане на пара в системата за междин-
но прегряване;
3. изхвърляне на кондензат от паропрегре-
вателните повърхности в горещите парни ко-
лектори на барабанни и правотокови котли,
снабдени с пълнопоточни сепаратори.
Чл. 488. Съоръженията, пусковите схеми,
арматурата, разпалващото и водното стопанст-
во на енергийните блокове се поддържат в със-
тояние и готовност за пускане от всяко топлин-
но състояние и с минимална продължителност
на време.
Чл. 489. Забранява се пускането на енергиен
блок в случаите:
1. наличие на условия, които забраняват
пускането на основните съоръжения (котел-
турбина) съгласно наредбата;