Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
по пътищата за евакуация от помещения за 
повече от 100 човека, включително до край­
ните евакуационни изходи и по маршрутите 
за над 100 човека.
(3) Допуска се вратите по пътя за евакуа­
ция, с изключение на вратите, монтирани на 
крайните евакуационни изходи, да не бъдат 
оборудвани с брави тип „антипаник“, ако 
не са предвидени фиксиращи и заключващи 
устройства.
(4) Допуска се вратите на балкони и площад­
ки, на евакуационните изходи от помещения 
от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г 
и Ф5Д и на евакуационните изходи от поме­
щения и сгради от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4, в които пребивават 
едновременно не повече от 15 човека, както и 
вратите на евакуационните изходи от складове 
с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни 
помещения да се отварят обратно на посоката 
на движение при евакуация.“
2. В ал. 8 думите „изходите по пътищата 
за евакуация“ се заменят с „евакуационните 
изходи“.
3. В ал. 9:
а) в основния текст думите „Разрешават 
се“ се заменят с „Допускат се хоризонтално“;
б) в т. 2 след предлога „от“ се добавя „под­
класове на функционална пожарна опасност 
Ф1.3 и Ф1.4 и от“.
4. Алинеи 10 и 11 се изменят така:
„(10) За крайните евакуационни изходи 
(включително и за такива с предвидено пред­
дверие – виндфанг) на строежи за обществе­
но обслужване от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4 се разрешават 
хоризонтално плъзгащи се (отварящи се 
встрани) врати, ако е осигурено автоматично 
и ръчно привеждане на вратата в отворено 
положение при отпадане на електрическото 
захранване и при задействане на пожароиз­
вестителната система, когато за помещението/
сградата се изисква такава система, или ако 
в непосредствена близост има дублиращи, 
странично окачени отварящи се навън врати с 
необходимата единична и сумарна широчина. 
За евакуационните изходи от непосочените в 
ал. 9 помещения се разрешават хоризонтално 
плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, 
ако са изпълнени условията по предходното 
изречение.
(11) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/
нагъващи се врати може да бъдат предвидени 
на евакуационни изходи от помещения от 
клас на функционална пожарна опасност Ф5 с 
възможност за едновременно пребиваване на 
до 50 човека, ако в крилата им е предвидена 
вградена окачена на панти врата, която е с 
необходимата широчина. В този случай прагът 
на окачената на панти врата се допуска да 
бъде с височина до 15 cm.“
5. Създава се нова ал. 12:
„(12) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/
нагъващи се врати може да бъдат предвидени 
на евакуационни изходи от гаражни клетки от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф5.2 за не повече от 5 автомобила, ако са 
осигурени с възможност за ръчно привеждане 
в отворено положение от вътрешната страна 
при отпадане на електрическото захранване.“
6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея 
думата „Разрешават“ се заменя с „Допускат“, 
а след думите „въртящи се“ се добавя „около 
централна ос“.
7. Досегашната ал. 13 става ал. 14.
8. Създават се ал. 15 – 19:
„(15) Не се разрешава да бъдат предвиждани 
системи или устройства за заключване (бло­
киране в затворено положение) на вратите по 
пътищата за евакуация в строежи в работно 
време и в извънработно време, когато в тях 
пребивават хора.
(16) Допуска се изискването по ал. 15 да 
не се изпълнява за вратите по пътищата за 
евакуация (с изключение на вратите по ал. 2 
с брави тип „антипаник“), ако е изпълнено 
най-малко едно от следните условия:
1. заключените врати се освобождават от 
сигнал на автоматична пожароизвестител­
на система, като в непосредствена близост 
отвътре до вратата се разполага ръчен по­
жароизвестител; времето на закъснение от 
задействането на ръчния пожароизвестител 
до освобождаването на заключените врати 
не трябва да надвишава 15 s;
2. осигурено е автоматично отключване 
(разблокиране) на вратата при отпадане на 
електрическото захранване, както и при натис­
кане на бутон, разположен върху крилото на 
вратата или в непосредствена близост отвътре 
до вратата; времето на закъснение от задейс­
тването на бутона, както и от отпадането на 
електрическото захранване до пълното ос­
вобождаване (отключване/разблокиране) на 
вратата не трябва да надвишава 15 s;
3. заключването (блокирането в затворено 
положение) на вратите е предвидено посред­
ством електрическа система съгласно БДС EN 
13637 „Строителен обков. Електрически сис­
теми за управление и използване на аварийни 
изходи. Изисквания и методи за изпитване“ 
и са изпълнени условията по ал. 17.
(17) Допуска се изискването по ал. 15 да не 
се изпълнява за вратите по ал. 2 с брави тип 
„антипаник“, ако заключването (блокирането в 
затворено положение) на вратите е предвидено 
посредством електрическа система съгласно 
БДС EN 13637 „Строителен обков. Електри­
чески системи за управление и използване 
на аварийни изходи. Изисквания и методи за 
изпитване“ и са изпълнени следните условия:
1. електрическата система се задейства при 
отпадане на електрическото захранване, както 
и при натискане на иницииращ елемент тип