Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 43

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Чл. 152. (1) Преносим заземител с установе-
ни при огледа дефекти се маркира за несъот-
ветствие и не се допуска за употреба.
(2) От употреба се изважда и заземител, който
е бил подложен на еднократно въздействие от
ток на късо съединение.
Г л а в а  д в а д е с е т а
НАСТАВНИ ИЗОЛИРАЩИ СТЪЛБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 153. Изпитванията по тази глава се от-
насят за наставни изолиращи стълби от стък-
лопласт, предназначени за извършване на мон-
тажни, ремонтни и експлоатационни работи
на височина в електрически уредби и мрежи
до 35 kV.
Чл. 154. Подготовката и изпълнението на
изпитването на наставните изолиращи стълби
се осъществява при спазване на общите изиск-
вания и правила за изпитване на електрозащит-
ни средства в глава втора, освен ако няма други
изисквания от производителя.
Раздел II
Изпитвания и оценяване на резултатите
Чл. 155. Наставните изолиращи стълби се
подлагат на механични и електрически изпит-
вания.
Чл. 156. Изпитванията по чл.155 се пред-
хождат от почистване и външен оглед на кон-
струкцията на стълбата за наличие на пукна-
тини, деформация или луфтове между носе-
щите рамена и стъпала, съхранен гланц и не-
накърненост на изолационното лаково пок-
ритие, състояние на противоплъзгащите нак-
райници, подемните въжета и търкалящите
ролки (когато има такива), наличието на
маркировка за максимално работно напреже-
ние и срок на изпитване.
Чл. 157. Механичната якост на наставната
изолираща стълба се изпитва на огъване със
статично натоварване на носещите рамена и
всяко стъпало, за всеки модул от стълбата.
Чл. 158. (1) Изпитването по чл. 157 се из-
вършва:
1. за носещите рамена на всеки модул от
стълбата—след поставяне на модула до стена
или конструкция под ъгъл 45 °, средното стъпа-
ло се натоварва с вертикален товар от 1250 N
(125 kg) в продължение на две минути;
2. за стъпалата—при вертикално изправе-
ни рамена на модулите средната част на стъ-
палото на дължина 100 mm се натоварва рав-
номерно с 1250 N в продължение на две ми-
нути.
(2) Изпитването на якост на огъване се смя-
та за успешно, когато след завършването му не
се установяват остатъчни деформации на раме-
ната и повреди на стъпалата и връзките им с
носещите рамена.
Чл. 159. Електрическата якост на изолация-
та на стълбата се изпитва за цялата дължина на
всяко рамо или за участък с дължина най-мал-
ко 300 mm.
Чл. 160. (1) Изпитвателното напрежение
се подава на всяко рамо на стълбата посред-
ством временни лентови електроди съгласно
чл. 19.
(2) Изпитването се извършва с променливо
напрежение 1 kV на 1 cm дължина, на всяко рамо,
в продължение на една минута.
Чл. 161. (1) Наставните изолиращи стълби
се изпитват най-малко един път на 36 месеца и
след всеки ремонт.
(2) Външните прегледи за състоянието на
стълбите се извършват на всеки 6 месеца. Ре-
зултатите от прегледите се нанасят на контро-
лен лист съгласно приложение № 7.
Чл. 162. При откриване на дефекти след из-
питване или външен оглед наставната изоли-
раща стълба се маркира за несъответствие и с
указание за ремонт или брак.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и
подготовка за използване
Чл. 163. След изпитването носещите рамена
на наставните изолиращи стълби с лаково пок-
ритие се намазват с тънък предпазен слой си-
ликонова паста.
Чл. 164. Стълбите се съхраняват в положе-
ние, изключващо тяхното изкривяване или
усукване. При окачване на стена разстояние-
то между поддържащите конзоли не преви-
шава 1,8 m.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а
ИЗОЛИРАЩИ ВЪЖЕТА ОТ СИНТЕТИЧЕН
МАТЕРИАЛ
Раздел I
Общи положения
Чл. 165. Изпитванията по тази глава се отна-
сят за изолиращи въжета от синтетичен мате-
риал (полипропилен, капрон и други), предназ-
начени за издигане (спускане) на кабини с хора,
материали и инструменти в зони на електри-
ческите уредби и въздушните електропроводи с
напрежение над 1 kV при работи, изпълнявани
под напрежение или с частично изключване на
напрежението.
Чл. 166. Изпитванията не сe отнасят за въ-
жета за обща употреба, използвани далеч от
части под напрежение.