Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
(2) При отвори в окачени тавани с площ, 
по-малко от 25 % от площта им, за осигу­
ряване на ефективно отвеждане на дима и 
топлината се предвиждат направляващи ка­
нали с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2 от окачения таван към устройствата 
по чл. 113, ал. 2.“
§ 78. В чл. 121 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вентилационните системи за отвеж­
дане на дима и топлината се управляват от 
централи с възможност за автономна работа 
в продължение на 72 часа. Вентилационните 
системи за отвеждане на дима и топлината се 
проектират с възможност за ръчно дистанцион­
но и автоматично задействане. Автоматичното 
задействане на вентилационната система за 
отвеждане на дима и топлината се предвижда 
от пожароизвестителна система, проектирана 
при спазване изискванията на чл. 56, ал. 3. 
В случай че в помещението са проектирани 
два и повече ДУ, се предвиждат технически 
решения за гарантиране задействането на 
ВСОДТ в ДУ, в който е възникнал пожар.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вентилационните системи за отвеждане 
на дима и топлината се захранват с електри­
ческа енергия като потребители от първа 
категория с автоматично превключване на 
захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. 
за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 
2004 г.). Вторият независим източник следва 
да осигурява електрозахранване на ВСОДТ 
в продължение на не по-малко от 60 min в 
сгради от I и II степен на огнеустойчивост и 
30 min в сгради от III и IV степен на огне­
устойчивост и от пожаронезащитени стома­
нени конструкции.“
3. В ал. 5 думата „изхода“ се заменя с 
„всеки изход“.
§ 79. В чл. 122, ал. 1, т. 1 означението 
„D 30“ се заменя с „D600 30“.
§ 80. В чл. 123 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато един вентилатор с механично 
задвижване на смукателна принудителна 
ВСОДТ обслужва повече от един ДУ, дебитът 
му може да бъде сведен до този, изискван 
за най-големия ДУ, при осигуряване на от­
веждане на дима и топлината от всеки ДУ 
посредством димоотводи/шахти на ВСОДТ, 
снабдени с клапи за управление на дима.“
2. В ал. 5, т. 2 думите „осреднената висо­
чина“ се заменят с „височината по чл. 120, 
ал. 1“, а думата „помещението“ се заменя с 
„помещението/димния участък“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Димните участъци се проектират така, 
че максималната височина на незадимяемата 
зона да бъде не повече от 80 % от височината 
на ДУ. Минималната височина на незадимя­
емата зона се приема не по-малко от 50 % 
от височината на ДУ.“
§ 81. В чл. 124 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Специфичните изисквания за проекти­
ране на вентилационни системи за отвеждане 
на дима и топлината от етажни евакуационни 
пътища в сгради или части от тях съгласно 
чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пре­
биваване на хора над 25 m са определени в 
чл. 327.“
3. В забележките към табл. 14 точка 6 се 
изменя така:
„6. При наличие на окачени тавани с площ 
на отворите в тях, по-малка от 25 % от площта 
им, за отстраняване на дима и топлината в 
окачения таван към направляващия канал 
се проектира отвор с геометрична площ, два 
пъти по-голяма от геометричната площ на 
димния люк.“
§ 82. В чл. 126 се създава ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 и 10 не 
се прилагат за инсталации с газови лъчисти 
нагреватели съгласно БДС EN 419 „Недома­
кински окачени светещи лъчисти нагреватели, 
захранвани с газово гориво. Безопасност и 
енергийна ефективност“, разположени в гор­
ната част на помещението, при осигуряване 
на разстояние от излъчвателите до горими 
материали и конструкции съгласно инструк­
циите на производителя.“
§ 83. В чл. 127 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „на устойчивост на 
огън“ се заменят със „за устойчивост на огън 
и/или контрол на дима“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допускат се метални комини, които 
не отговарят на изискванията по ал. 1, при 
условие че те са проектирани на разстояние 
най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър 
на комина, но не по-малко от 0,3 m от кон­
структивни елементи и покрития с класове 
по реакция на огън В – F или с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение 
на реакцията им на огън.“
§ 84. Член 128 се отменя.
§ 85. В чл. 130 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „димоотводен канал“ се 
заменят с „димоход на комин“.
2. В ал. 2 думите „димоотводен канал“ се 
заменят с „димоход на комин“.
§ 86. В чл. 131, ал. 1 думите „Димоотвод­
ните канали“ се заменят с „Димоходите“.
§ 87. В чл. 134 думата „димоотводните“ се 
заменя с „димоходните“.