Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
8. не се разрешава разполагане на фото­
волтаични модули над брандмауери и над 
вертикални прегради на пожарни сектори по 
чл. 16, ал. 12;
9. фотоволтаичните модули върху покривите 
на сградите и постройките се разполагат на 
разстояние не по-малко от 1 m от вертикалната 
равнина, преминаваща през близката страна 
на пожарозащитните прегради по т. 8 (фиг. 20);
10. не се разрешава монтиране на фото­
волтаични модули:
а) в участъците на огнеустойчивите еле­
менти по т. 4.1 и 5 от приложение № 8;
б) в участъците на огнеустойчивите фасади 
по т. 4.2 от приложение № 8;
в) в участъците от фасадите по чл. 14, 
ал. 22 и 23;
г) на разстояние, по-малко от 1 m, от ева­
куационни изходи;
11. фотоволтаичните модули в прилежа­
щите към сградите и постройките поземлени 
имоти се монтират при спазване на следните 
изисквания:
а) конструкцията, върху която се монтират 
фотоволтаичните модули, е с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2;
б) фотоволтаичните модули се разполагат 
на фигури с размери не по-големи от 40 m 
х 40 m;
в) разстоянието между фигурите по буква 
„б“, както и разстоянието от същите фигури 
до сградите, постройките и съоръженията (с 
изключение на съоръженията от категория по 
пожарна опасност Ф5Д) в поземления имот и 
в съседните поземлени имоти, е не по-малко 
от 1,5 m;
12. инверторите на фотоволтаичните елек­
трически централи (с изключение на микро­
инверторите за отделни фотоволтаични мо­
дули) се монтират върху конструкции с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2 на 
височина не по-малко от 0,3 m от покрива/
подовата настилка/терена;
13. при фотоволтаични електрически цен­
трали с обща инсталирана мощност над 20 kW 
инверторите се монтират на разстояние не 
по-малко от 1 m от конструктивни елементи 
и строителни продукти с класове по реакция 
на огън B – F или с неустановени експлоата­
ционни показатели по отношение на реакцията 
им на огън;
14. при фотоволтаични електрически цен­
трали с обща инсталирана мощност над 20 kW, 
когато е предвидено разполагане на батерии за 
съхранение на енергия в помещения, същите 
помещения се отделят от останалата част на 
сградата с пожарозащитни стени и хоризон­
тални пожарозащитни прегради;
15. при преминаване на кабели за посто­
янен ток в сгради същите кабели се полагат 
в тръби или канали с минимален клас по 
реакция на огън А2 или се предвиждат със 
защита със строителни продукти, осигуряващи 
минимална огнеустойчивост ЕI 30;
16. за фотоволтаичните електрически цен­
трали на леснодостъпни места се предвиждат 
устройства за ръчно прекъсване на веригите 
за постоянен ток и за променлив ток; когато 
инверторите имат леснодостъпни устройства 
с тази функция, не е необходимо осигуряване 
на допълнителни устройства;
17. устройствата по т. 16 за ръчно прекъсване 
на веригите за постоянен ток и за променлив 
ток се обозначават със знаци съгласно Наредба 
№ 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите;
18. в табло, монтирано в непосредствена 
близост до вход на сградата/постройката, 
трябва да бъде осигурена документация с 
информация за местоположението на фо­
товолтаичните модули, инвертора, устрой­
ствата по т. 16 и допълнителна информация 
за фотоволтаичната електрическа централа, 
определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите.
(2) В непосредствена близост до всеки 
от входовете на сградите и постройките, 
към които са монтирани фотоволтаични 
електрически централи за производство на 
електрическа енергия от слънчева енергия, се 
поставя знак съгласно Наредба № 8121з-647 
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите, 
указващ наличието на фотоволтаична елек­
трическа централа.
(3) Фотоволтаичните електрически центра­
ли за производство на електрическа енергия от 
слънчева енергия, предвидени за монтаж върху 
покриви и стени на навеси, се приравняват 
към фотоволтаични електрически централи 
за производство на електрическа енергия от 
слънчева енергия към сгради и постройки.
Чл. 350б. Фотоволтаичните електрически 
централи с наземни фотоволтаични модули, 
с изключение на фотоволтаичните електри­
чески централи по чл. 350а, се изграждат при 
спазване на следните изисквания:
1. конструкцията, върху която се монтират 
фотоволтаичните модули, е с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2;
2. фотоволтаични модули се разполагат 
на разстояние не по-малко от 4 m от сгради, 
постройки и съоръжения (с изключение на 
съоръжения от категория по пожарна опас­
ност Ф5Д) и от надземни газопроводи за ГГ 
и надземни тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ;
3. до входа/входовете на площадките на 
фотоволтаичните електрически централи се 
осигуряват пътища за противопожарни цели 
при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3, 
7, 8 и 9;
4. трансформаторните постове и инвертори­
те на фотоволтаичната електрическа централа 
се предвиждат върху настилка от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2;