Държавен вестник, бр. 16, 2018 г., стр. 135

БРОЙ  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  135  
съдържащи радиоактивни вещества, да са насо-
чени от по-малко замърсени пространства към 
относително по-замърсени пространства.
3. При проектиране на ядрени съоръжения 
и обекти с открити източници се предвиждат:
а) приточно-смукателни и общообменни 
вентилационни системи, както и системи за 
вентилация на технологичното оборудване, оси-
гуряващи оптимални условия за неговата работа;
б) специални вентилационни и пречистващи 
системи за освобождаване в атмосферата на га-
зообразни радиоактивни вещества, генерирани 
в процеса на експлоатация.
Филтриращите компоненти на специалните 
вентилационни и пречистващи системи трябва 
да са достатъчно надеждни, за да изпълняват 
функциите си с необходимия коефициент на 
пречистване при всички проектни режими на 
експлоатация, като в проекта се предвиждат и 
средства за изпитване и контрол на ефектив-
ността им.
4. В контролираната зона не се допуска 
обединяване на въздуховоди на вентилационни 
системи, които вентилират въздуха в необслуж-
вани, полуобслужвани и постоянно обслужвани 
помещения. 
Вентилационните системи, предвидени за 
камини, боксове и камери, следва да са отделе-
ни от вентилационните системи, предвидени за 
други помещения в обекти с открити източници.
5. Системите и компонентите за управление 
и контрол на освобождаваните газообразни 
радиоактивни вещества се проектират така, че 
количеството и специфичните активности на 
очакваните радиоактивни изхвърляния в атмос-
ферата да са на разумно достижимо ниско ниво 
и да не се надвишават дозовите ограничения за 
лица от населението, определени за дадено ядре-
но съоръжение или обект с открити източници. 
За ядрени съоръжения и обекти с открити 
източници за работи от I клас се предвижда 
изграждане на вентилационни тръби (комини) 
за изхвърляне на въздух в атмосферата, чиято 
височина се обосновава в съответните проекти.
6. Въздухът от вентилираните помещения с 
открити източници, боксове, камери и хермети-
зирани шкафове се пречиства от радиоактивни 
вещества, преди да се изхвърли в атмосферата, 
като се контролира количеството (активността) 
на изхвърлените радиоактивни вещества. Пред-
видените пречистващи филтри следва да имат 
достатъчна ефективност, която се обосновава 
при проектирането на съответните обекти. Не 
се допуска разреждане на въздух, замърсен с 
радиоактивни вещества, преди подаването му 
към пречистващите филтри.
Допустимите нива на активност на газоаеро-
золните изхвърляния в атмосферата се обосно-
вават в проекта на дадено ядрено съоръжение 
и обект с открити източници.
Допуска се изхвърляне на въздух в околната 
среда без пречистване, ако това е обосновано 
в проекта на даден обект с открити източници. 
7. Скоростта на движение на въздуха през 
работните отвори на специалните вентилационни 
съоръжения се определя при проектирането им 
и не трябва да е по-голяма от 1,5 m/s.
Разчетната скорост на движение на въздуха 
в работните отвори на вентилирани шкафове се 
приема за равна на 1,5 m/s.
В херметични камери и боксове при закрити 
отвори разреждането трябва да е не по-малко от 
150 Pa (15 mm воден стълб). Камерите и боксовете 
се оборудват с прибори за контрол на степента 
на разреждане. 
Допуска се кратковременно намаляване на 
разреждането в херметични камери и боксове 
до 100 Pa (10 mm воден стълб) и намаляване 
на скоростта на въздуха в работните отвори до 
0,5 m/s.
8. Вентилаторите, които обслужват боксове, 
камери и закрити шкафове, се разполагат в специ-
ално обособени помещения. За работи от I клас с 
открити източници вентилационната смукателна 
камера влиза в състава на помещенията за пери-
одично обслужване. Вентилационните системи, 
които обслужват помещенията за работи от I клас 
с открити източници, се комплектуват с резервни 
агрегати с производителност не по-малка от 1/3 
от пълната разчетна производителност.
Пускателите на електрическите двигатели 
следва да имат светлинна сигнализация за инди-
кация на състоянието им (включено, изключено) 
и да бъдат разположени в помещения за посто-
янно пребиваване на персонала. Вентилаторите 
са със светлинна сигнализация за индикация 
при спиране на техните двигатели.
9. При работа с еманиращи и летливи ра-
диоактивни вещества се използва постоянно 
работеща смукателна вентилационна система 
за хранилища, работни помещения и боксове. 
Системата се комплектува с резервен вентила-
ционен агрегат с производителност не по-малка 
от 1/3 от пълната разчетна производителност.
В помещенията за работи от I и II клас с 
открити източници при зонално разполагане на 
оборудването се поставят устройства за свързва-
не на шлангове и на подвижни вентилационни 
уредби към изтеглящите вентилационни системи, 
за да се осигури възможност за извършване на 
ремонтни работи в съответната зона.
10. При проектиране и експлоатация на 
системи и оборудване за очистване на прах и 
газове в ядрени съоръжения и обекти с открити 
източници се спазват следните изисквания:
а) броят на прахоочистващото и газоочист-
ващото оборудване е ограничен до възможния 
разумен минимум;
б) процесите по обслужване, ремонт и подмяна 
на оборудване за очистване на прах и газове са 
механизирани, а при необходимост се извършват 
дистанционно;
в) предвидени са и се използват системи за 
контрол и сигнализация относно ефективността 
на очистващите апарати и филтри;
г) предвидено е надеждно изолиране на пра-
хоочистващото и газоочистващото оборудване 
като източник на йонизиращи лъчения и е оси-