Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(2) При необходимост електроцентралите се
снабдяват със сведения за физичните, химич-
ните и хидробиологичните показатели на води-
те, степента на тяхното замърсяване и резките
им изменения.
Чл. 184. (1) Хидрометеороложките наблю-
дения и измервания се организират и изпълня-
ват по общоприета методика за цялата страна.
(2) Обемът, сроковете и редът за предаване
на хидрометеорологичните прогнози, както и
съобщенията за опасност от необичайни явле-
ния се определят съобразно местните условия
съвместно с Националната служба по хидроло-
гия и метеорология.
Чл. 185. Операторът на преносната/разпре-
делителната мрежа при опасност от необичай-
ни явления (бури, интензивни валежи, обледя-
вания, обилно снеготопене и др.) е длъжен сво-
евременно да уведомява персонала, който екс-
плоатира електрическите централи и хидротех-
ническите съоръжения.
Чл. 186. (1) Измерването на водните коли-
чества, преработени от електроцентралата, се
извършва от тарифирани водомерни устройст-
ва (разходомери), монтирани на напорните тръ-
бопроводи на централите.
(2) При липса на водомерни устройства се
допуска водните количества да се определят по
изчисление на базата на произведената елек-
трическа енергия и специфичния разход на вода
за производство на 1 kWh.
(3) За по-точното отчитане разхода на вода
от централите и съставяне на водния баланс на
водохранилищата на всеки 5 години се извърш-
ва актуализация на работните характеристики
на централите.
(4) Отклонените и енергийно непреработе-
ни водни количества се измерват задължител-
но чрез водомерни устройства или съоръжения.
Чл. 187. (1) Показанията на водните нива на
водохранилищата, падът на налягането при
решетките и напорът на водата при водните
турбини трябва да се измерват чрез уреди за
дистанционно предаване на показанията на
централния команден пулт.
(2) Устройствата за измерване на нивото на
водата и пада на налягането при решетките се
проверяват 2 пъти годишно и задължително след
преминаването на висока вълна.
Чл. 188. (1) Ежегодно се извършва проверка
на котите на рейките на водомерните постове
на водохранилищата.
(2) Нивомерните устройства задължително
се дублират с рейкови водочети, като показани-
ята им се сравняват, както следва:
1. два пъти месечно;
2. след преминаване на буря, съпроводена с
вълнение;
3. по време и след преминаване на висока
вълна;
4. при образуване на ледена покривка и ле-
доход.
(3) При наличие на ледена покривка ледът
около рейките задължително се разбива преди
отчитане на водните нива.
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
ХИДРОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 189. Хидротурбинната уредба обхваща
водната турбина, всички затворни органи, сис-
темите за регулиране, охлаждане, смазване,
продухване и дрениране, помпите, измервател-
ната, контролната и защитната апаратура.
Чл. 190. При експлоатацията на хидротур-
бинната уредба се осигуряват:
1. безаварийната работа на съоръженията;
2. режимът без кавитация на турбината;
3. оптималният коефициент на полезно дейст-
вие на ВЕЦ при зададения товар и режим на
работа в електроенергийната система;
4. постоянната готовност за пуск и отдаване
на разполагаемата мощност.
Чл. 191. (1) Хидроагрегатите (турбина-гене-
ратор) и спомагателните съоръжения задължи-
телно работят в автоматизиран режим.
(2) Устройствата за автоматично управле-
ние, контрол и защита се поддържат постоянно
включени в работа.
(3) Неавтоматизиран режим на работа на
съоръженията се допуска само с писмено раз-
пореждане на ръководителя на централата и
след съгласуване с оператора на преносната/
разпределителната мрежа.
Чл. 192. (1) Хидроагрегатите работят при
напълно отворени затворни органи пред кана-
ли, напорни тръбопроводи и на входа и изхода
на турбините.
(2) Максималното отваряне на направлява-
щия апарат на турбината е не по-голямо от това,
което съответства на максимално допустимия
товар на генератора при дадения напор и сму-
кателна височина.
(3) Максималното отваряне на направлява-
щия апарат на агрегата помпа-турбина в помпен
режим, при минимален напор и минимално до-
пустима смукателна височина е не по-голямо от
това, което съответства на максималната мощ-
ност на двигател-генератора в моторен режим.
Чл. 193. (1) Хидроагрегатите, които се на-
мират в резерв, се поддържат в готовност за
незабавен автоматичен пуск при всички пред-
видени режими.
(2) Хидроагрегатите, управлявани чрез теле-
управление от оператора на преносната/разпре-
делителната мрежа, се извеждат от този режим
само по негово нареждане или разрешение.
Чл. 194. (1) Хидроагрегатите, които работят
в режимите генераторен, двигателен и синхрон-
но-компенсаторен, са с автоматично управле-
ние за преминаване от един в друг режим неза-
висимо от поредността им.
(2) При работа на хидроагрегатите с турби-
ни тип “Францис” в режим на синхронен ком-
пенсатор е задължително:
1. работните колела на турбините да се вър-
тят във въздушна среда;
2. затворните органи пред турбините да бъ-
дат напълно затворени.
Чл. 195. Хидроагрегатите работят в режим
на автоматично регулиране на оборотите.