Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 3

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
2. за инженерно-техническия ръководен пер-
сонал—веднъж на 2 години.
(2) Извънреден изпит за проверка на знани-
ята се прави при промяна на работното място,
при изменения в нормативните актове по тех-
ническа експлоатация на енергийните уредби и
съоръжения на национално равнище и при се-
риозни нарушения на съответните наредби и
инструкции.
Чл. 16. При назначаване или превеждане на
друга работа, свързана с обслужване на енер-
гообзавеждане, както и при прекъсване на ра-
ботата за повече от 6 месеца персоналът за-
дължително преминава обучение и евентуал-
но стаж на работното място, за да получи не-
обходимите практически навици, да се запоз-
нае с уредбите и съоръженията и да изучи на-
редбата и експлоатационните инструкции на
съответните уредби и съоръжения. Продължи-
телността на обучението се определя от адми-
нистративния ръководител на предприятието
или на съответния цех.
Чл. 17. (1) За повишаване квалификацията
на обслужващия персонал се организират кур-
сове за:
1. изучаване на наредбата, производствени-
те и длъжностните инструкции;
2. изучаване на инструкциите за съответни-
те работни места;
3. обучение на персонала по способите за
правилна експлоатация на уредбите и съоръже-
нията, за рационалната им работа и за отстра-
няване на възникнали аварии.
(2) Контролът за правилното провеждане на
курсовете се осъществява от административния
ръководител на предприятието (организация-
та) и от работодателя.
Чл. 18. Дежурният персонал работи по гра-
фик, одобрен от отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането на пред-
приятието (организацията). Промени в одобре-
ния график за дежурството се извършват само
от лицето, което е одобрило графика. Дежур-
ство на едно лице в две поредни смени като
правило се забранява.
Чл. 19. Дежурният е длъжен по време на
своето дежурство да провежда сигурен и раци-
онален режим на работа на енергийните уредби
и съоръжения в съответствие с приетия техно-
логичен режим и изискванията на висшестоя-
щия ръководител, като отговаря за правилната
и безаварийна работа и за техническата екс-
плоатация на енергийните уредби и съоръже-
ния в поверения му участък.
Чл. 20. Административният ръководител
може да поема ръководството и организация-
та на работите по отстраняване на аварии,
когато са налице неправилни действия на де-
журния персонал, като това се записва в опе-
ративния дневник.
Чл. 21. (1) Всяка авария по енергийните уред-
би и съоръжения се разследва съобразно мест-
на инструкция за разследване на аварии.
(2) Въз основа на материалите от разследване-
то на авариите се изготвят мероприятия за предот-
вратяване възникването на подобни аварии.
Г л а в а  т р е т а
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЖУРСТВАТА
Раздел I
Приемане и предаване на смените.
Дежурства
Чл. 22. Редът за приемане и предаване на
смените се определя в длъжностни инструкции,
като се вземат под внимание местните условия
и следните основни положения:
1. всеки дежурен, който постъпва в дежур-
ство, е длъжен да приеме смяната от предиш-
ния дежурен, а след завършване на дежурство-
то да предаде смяната на следващия дежурен;
2. всеки дежурен, който постъпва в дежур-
ство, е длъжен да се запознае със състоянието
и режима на работа на енергийните уредби и
съоръжения в своя участък чрез личен оглед в
обем, определен от длъжностната инструкция;
3. предаващият смяната е длъжен да запо-
знае приемащия с измененията в схемите за за-
хранване и управление, с влязлото в експлоата-
ция или излязлото от ремонт енергообзавежда-
не, с разпределението на персонала;
4. дежурният, който приема смяната, е длъ-
жен да се запознае с всички записвания в опера-
тивния дневник, направени от предишните де-
журни, да провери и приеме материали, инстру-
менти, ключове от помещенията, дневници и
прочие, да съобщи на висшестоящия ръководи-
тел за встъпване в дежурството и за нередности-
те, които е забелязал при приемане на смяната;
5. приемането и предаването на смените се
оформя със записване в оперативния дневник и
с подписите на предаващия и на приемащия.
Чл. 23. Забранява се предаване на смяната
по време на отстраняване на авария, а също при
извършване на превключвания или в процеса
на пускане и спиране на съоръжения.
Чл. 24. Предаването на смяната при неиз-
правни основни производствени енергийни съ-
оръжения може да се допусне по изключение с
разрешение на отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането на пред-
приятието (организацията), ръководството на
цеха или диспечера на предприятието.
Чл. 25. (1) Забранява се на дежурния да на-
пуска своето работно място, без да е предал
смяната на следващия дежурен, независимо от
това, дали енергийните уредби и съоръжения се
намират в работа, или в резерв.
(2) По изключение се допуска напускане на
работното място само при сменяне на дежур-
ния с друго лице или с разрешение на старши
дежурния или висшестоящия ръководител, кой-
то е отговорен за експлоатацията на енергий-
ните уредби и съоръжения.
Чл. 26. (1) При възникване на аварии и нару-
шения в режима на работата на енергийните
уредби и съоръжения дежурният е длъжен да
вземе самостоятелно необходимите мерки за
възстановяване на нормалната работа на енер-
гийните уредби и съоръжения, като използва
подчинения му персонал, и да уведоми незабав-
но отговорника за техническата експлоатация
на енергообзавеждането.