Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 39

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
Топлинните загуби от вентилация се изчисляват за всяка зона ������������������������������
ztc ��������������������������
и за всеки месец ���������
m �������
по фор­
мулата:
(
)
=
⋅
−
⋅∆
H/C;ve;
;
H/C; ve;
;
int;calc;H/C;
e;a;
 
ztc m
ztc m
ztc
m
m
Q
H
t
θ
θ
,	
(3.26)
където:
HH/C;ve;ztc;m е общият коефициент на топлопренасяне при вентилация при отопление/охлаждане, 
W/K;
θint;calc;H/C;ztc е вътрешната изчислителна температура на зоната при отопление/охлаждане, °C;
θe;a;m е средномесечната температура (на въздуха) на външната среда, °C;
Δtm е продължителността на месеца m, h.
Стойността на общия коефициент на топлопренасяне при вентилация HH/C;ve;ztc;m, W/K, се 
изчислява по следната формула:
(
)
=
⋅
⋅
⋅
⋅
∑
H/C;ve;
;
a
a
ve
H/C
V
;H/C;
ve dyn
, ;
;
,
,
; ;
  
ztc m
k
m
k
m
k m
k
H
c
b
q
f
ρ
,	
(3.27)
където:
HH/C;ve;ztc;m е общият коефициент на топлопренасяне при вентилация при отопление/охлаждане за 
топлинно климатизираната зона ztc за месеца m, W/K;
ρa·ca=0,34 Wh/m3K е обемният топлинен капацитет на въздуха за всеки елемент на въздушния 
поток;
qV;k;H/C;m е месечната осреднена по време стойност на въздушния поток на елемент на въздушния 
поток, k, постъпващ в топлинната зона, m3/h;
bve,k;H/C;m е безразмерен коефициент на регулиране на температурата за елемент на въздушния 
поток k, при отопление/охлаждане;
fve;dyn;k;m=1 е коефициентът за корекция на динамиката на елемент на въздушния поток k;
k	представлява всеки един от приложимите елементи на въздушния поток, като инфилтрация 
на въздух, естествена вентилация, механична вентилация и/или допълнителна вентилация при 
охлаждане нощно време.
Kоефициентът за регулиране на температурата bve,k;H/C;m, за въздушен поток k се определя, както 
следва:
(
)
(
)
θ
θ
θ
θ
−
=
−
calc;H/C;
sup
H/C
ve
H/C
calc;H/C;
e;a;
, ;
;
, ;
;
m
k
m
k
m
m
m
b
,	
(3.28)
където:
bve,k;H/C;m е коефициентът на регулиране на температурата за въздушен поток k, при отопление/
охлаждане;
θcalc;H/C;ztc;m е изчислителната температура на зоната при отопление/охлаждане, °C;
θsup,k;H/C;m е температурата на подаване на въздушен поток k, при отопление/охлаждане, °C;
θe;a;m е средномесечната температура на въздуха на външната среда, °C.
Стойността bve,k;H/C;m ≠ 1, ако температурата на подаване, θsup,k;H/C;m, не е равна на температурата 
на външната среда.
При вентилация, включително инфилтрация на въздух, от топлинно неклиматизирана зона от 
външен или вътрешен вид коефициентът на регулиране на температурата, bve,k;H/C;m, за въздушен 
поток k е равен на коефициента на регулиране за топлинно неклиматизирани зони:
=
ve
H/C
, ;
;
;
k
m
ztu m
b
b
,	
(3.29)
където за всеки месец m:
bve,k;H/C;m е коефициентът на регулиране на температурата за въздушен поток k, при отопление/ 
охлаждане;
bztu;m е коефициентът на регулиране за топлинно неклиматизираната зона ztu.
3.6. Вътрешни топлини печалби
3.6.1. Общи вътрешни топлини печалби
За топлинно климатизирана зона ztc топлинните печалби от вътрешни топлинни източници при 
отопление/охлаждане, QH/C;int;ztc;m, в kWh, се изчисляват по следната формула:
=
H/C;int;
;
H/C;int;dir;
;
ztc m
ztc m
Q
Q
	
(3.30)