Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 83

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  83  
станцията за бързо изключване на агрегатите 
от външната мрежа при спазване на изисква-
нията по чл. 456.
Чл. 464. Компресорите се оборудват със сред-
ства за аварийна сигнализация и блокировки.
Чл. 465. Разстоянието от съоръженията, 
разположени извън компресорната станция, 
до стени с отвори е най-малко 4 m.
Раздел VІІ
Хладилници и хладилни инсталации от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1
Чл. 466. (1) При проектирането на хладил-
ници се спазват изискванията на БДС EN 378 
„Хладилни системи и термопомпи. Изисквания 
за безопасност и опазване на околната среда“.
(2) Хладилниците и хладилните инсталации 
се приравняват към подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.2.
(3) Максимално допустимите застроени 
площи и етажността на хладилниците и хладил-
ните инсталации (с изключение на хладилните 
камери от незащитени метални конструкции) 
се определят по табл. 5 и 6. 
(4) Разрешава се пристрояване или встро-
яване на хладилници и хладилни инсталации 
до или в сгради от друг клас на фунционална 
пожарна опасност, при условие че са отделени 
от тях с брандмауери. 
(5) Изискванията при определяне на класа 
по реакция на огън и на допустимите площи 
на топлоизолацията са съгласно табл. 7.
(6) Машинните отделения, в които като хла-
дилен агент се използва амоняк, се приравняват 
към категория по пожарна опасност Ф5В. Не 
се допуска разполагане на машинните отделе-
ния в подземни помещения. Те се отделят от 
останалите помещения с пожарозащитни стени 
и с хоризонтални пожарозащитни прегради. 
(7) Разрешава се изграждането на хладилни 
камери от носеща незащитена стоманена кон-
струкция и самоносещи изолационни панели 
при спазване на следните изисквания:
1. камерите се проектират едноетажни;
2. общата площ на камерите не превишава 
2000 m2;
3. изолационните панели се проектират така, 
че стоманената конструкция да е извън обема 
на камерите;
4. при превишаване на площта по т. 2 
хладилните камери се разделят при спазване 
изискванията по чл. 19.
(8) Хладилните камери се отделят от оста-
налите помещения на хладилника посредством 
пожарозащитни прегради с огнеустойчивост 
ЕI 60.
(9) Хладилни камери, работещи с негорим 
хладилен агент, могат да се разполагат в по-
мещения с общо предназначение в сгради от 
фукционален клас Ф3.
Чл. 467. Топлоизолацията на технологичните 
тръбопроводи и въздуховоди, които преминават 
през хладилните камери, се проектира от про-
дукти с клас по реакция на огън най-малко С. 
В местата на преминаване на технологичните 
тръбопроводи и въздуховоди през пожароза-
щитни прегради топлоизолацията се изпълнява 
от продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2.
Раздел VІІІ
Кислородни станции и уредби от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф5.1
Чл. 468. (1) Кислородните станции се 
проектират като едноетажни самостоятелни 
сгради от I и II степен на огнеустойчивост 
и се приравняват към категория по пожарна 
опасност Ф5Б.
(2) Разрешава се проектирането на кисло-
родни станции с производителност до 60 m3/h 
в едноетажни сгради от I и II степен на ог-
неустойчивост с производства от категории 
Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, при условие че станциите 
са предвидени на външни стени. Кислородните 
станции се отделят от останалите помещения 
с плътни стени, изпълнени от строителни про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, с изходи навън.
Чл. 469. (1) Кислородните разпределител-
ни уредби с разход на кислород, по-голям от 
30 m3/h, се проектират в сгради от I или II 
степен на огнеустойчивост.
(2) Разрешава се проектирането на кисло-
родни уредби с разход на кислород до 30 m3/h 
в самостоятелни помещения или пристройки 
към сгради от III степен на огнеустойчивост, 
при условие че са отделени с пожарозащитна 
стена.
Чл. 470. (1) Разрешава се проектирането на 
газголдери с общ обем до 40 m3 и с налягане 
до 20 МРа в кислородни станции и в помеще-
ния за пълнене на кислородни бутилки, при 
условие че са разположени в самостоятелно 
помещение с конструктивни елементи от стро-
ителни продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2, с най-малко една външна 
стена и с изход навън.
(2) Газголдери с обем и налягане, по-голе-
ми от тези по ал. 1, се предвиждат в отделни 
сгради от I и II степен на огнеустойчивост, на 
разстояния от сгради и съоръжения, определени 
съгласно табл. 39.
Чл. 471. Минималните разстояния от кисло-
родни станции и станции за пълнене на бутилки 
(с изключение на помещенията за съхраняване 
на пълни бутилки) до сгради и съоръжения се 
определят съгласно табл. 39.
Чл. 472. (1) Минималните разстояния от 
кислородни станции и станции за пълнене на 
кислородни бутилки със складове за пълни 
бутилки в тях, както и от самостоятелни от-