Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
(2) Прокарване на подземни газопроводи през
чужд имот в урбанизираните територии се допус-
ка при условията и по реда на чл. 193 ЗУТ и в
съответствие с изискванията на глава пета от ЗЕ.
Чл. 52. (1) Разстоянията от подземни газопро-
води с налягане до 1,6 МРа включително до под-
земни съоръжения трябва да осигуряват условия
за тяхното изграждане и ремонт, без да се нару-
шава надеждността на съседните съоръжения.
(2) Минималните светли хоризонтални раз-
стояния от подземния газопровод до подземни-
те проводи и съоръжения се приемат съгласно
табл. 3 на приложение № 2 от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(3) При стеснени условия в застроени части
на населени места се допуска намаляване до
0,2 m на разстоянията, посочени в табл. 3—ко-
лона 3—11 включително, на приложение № 2
от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(4) Разстоянието до фундаменти на сгради
може да се намали до 0,5 m, при условие че в
участъка на сближението е изпълнено най-мал-
ко едно от следните изисквания:
1. подземният газопровод е проектиран от
безшевни тръби;
2. приета е номинална дебелина на стената
на тръбата съгласно табл. 2 на приложение № 2
от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ;
3. за газопровода е предвиден защитен кожух;
4. на газопровода са предвидени минимален
брой заварени съединения.
(5) При пресичане на подземни газопроводи с
други инженерни проводи се осигуряват мини-
мални светли разстояния съгласно табл. 4 на
приложение № 2 от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(6) При едновременно полагане на два и
повече газопровода в един изкоп разстояние-
то между тях се определя в зависимост от ди-
аметрите им, като това разстояние се приема
от 0,4 m до 0,5 m—при полагане в почва, и от
0,5 m до 1 m—при подводно полагане в непла-
вателни реки.
(7) Допуска се проектиране на оптични ка-
белни линии на технологичната далекосъобщи-
телна мрежа в траншеята на разпределителни-
те газопроводи.
(8) При успоредно полагане или пресичане с
тръбопроводи, които провеждат топли продук-
ти, се предвижда достатъчно разстояние или на
полиетиленовите и поливинилхлоридните под-
земни газопроводи се проектира топлозащита,
като се осигурява повърхностна температура на
газопровода не по-висока от 20 °С.
(9) При доказана техническа невъзможност
за спазване на разстоянията по ал. 2 и 5 се про-
ектират допълнителни мероприятия (кожуси,
изолиращи плочи и др.), с които се осигурява
недопускане на пряк контакт на подземния га-
зопровод с подземни съоръжения.
Чл. 53. Подземните газопроводи се проек-
тират на дълбочина с покритие най-малко 0,8 m
над горната образуваща на газопровода или
кожуха. Допуска се в участъците, през които не
се предвижда преминаване на транспортни сред-
ства (зелени площи и др. под.), дълбочината на
полагане да се намали до 0,6 m.
Чл. 54. (1) Не се допуска проектиране на
газопроводи в свлачища и преминаването им
през неуплътнени насипи.
(2) При доказана техническа невъзможност
се разрешава проектирането на газопроводи в
свлачища и неуплътнени насипи само ако са
предвидени специални предпазни мерки.
Чл. 55. (1) При почви с ниска носеща спо-
собност се предвижда заздравяване на почвата
на дъното на траншеята.
(2) При наличие на подземни води газопрово-
дът се изчислява и осигурява срещу изплуване.
Чл. 56. За подземните газопроводи с проек-
та се предвижда изравняване и почистване на
дъното на траншеята от остри предмети, които
могат да повредят газопроводите, а за газопро-
водите, изпълнени от полиетилен и пластифи-
циран поливинилхлорид—подсипка и засипва-
не с мека почва или пясък с дебелина на слоя
0,10 m, ако това е предписано изрично от произ-
водителя на тръбите.
Чл. 57. (1) Подземно положените и положе-
ните под вода стоманени участъци на разпреде-
лителната мрежа се защитават от корозия чрез
пасивни и активни методи за защита съгласно
изискванията на съответните стандарти и нор-
мативни актове.
(2) Пасивните методи за защита се осъщест-
вяват чрез непрекъснати покрития, които оси-
гуряват необходимата устойчивост, прилепва-
не към метала, водонепропускливост, въздухо-
непроницаемост, инертност по отношение на
химичните агенти в земната основа, пластич-
ност и механична устойчивост при температур-
ните промени по време на полагането и експло-
атацията на газопровода.
Чл. 58. Подземните и подводните газопро-
води и съоръжения се проектират с антикоро-
зионни покрития със следните параметри:
1. механична якост, която осигурява запаз-
ване на покритието по време на монтажа (при
превозване и полагане на тръбите в изкопите)
и от натоварването на почвата при експлоата-
цията на газопровода;
2. пластичност, която осигурява поемане на
деформациите при въздействието на ниски или
високи температури при извършване на монта-
жа и по време на експлоатацията;
3. добра адхезия към метала;
4. изолация срещу провеждане на електри-
чески ток;
5. устойчивост на биологични въздействия.
Чл. 59. Към подземните и подводните сто-
манени газопроводи се проектират контрол-
но-измервателни колонки за контролиране на
общото ниво на електрическия потенциал
“тръба-земя”.
Чл. 60. (1) Електрохимично защитената част
на газопровода се проектира галванически не-
прекъсната.