Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 77

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
1
2
3
4
5
О
в) на термодвойките;
Не се нормира
Извършва се с мегаомметър за напре-
жение 2500 V
О
г) на лагерите
Не се нормира
Извършва се на електродвигатели за
напрежение над 2 kV или с мощност
над 1000 kW по отношение на фунда-
мента при напълно монтирани масло-
проводи
2
О
Изпитване на изолацията
Изпитвателните напрежения са
с напрежение с промиш-
дадени в следващата таблица
лена честота в продълже-
ние на 1 min
3
О
Измерване на активното
Измерените стойности на съп-
съпротивление на:
ротивленията на намотките на
а) намотките на
различните фази не трябва да
Извършва се на електродвигатели с
статора и ротора;
се различават една от друга
мощност 300 kW и по-голяма
или от данните на производи-
теля с повече от ± 2 %
б) реостатите и пусково-
Стойностите на съпротивления-
При електродвигателите за напреже-
регулиращите съпротив-
та не трябва да се различават
ние над 1000 V се измерва на всички
ления
от паспортните, проектните
степени. В останалите случаи се измер-
или от по-рано измерените с
ва общото съпротивление и се прове-
повече от ± 10 %
рява изправността на отклоненията
4
О
Измерване на въздушната
Въздушната междина в две
Измерва се на електродвигатели с мощ-
междина между ротора и
диаметрално противоположни
ност над 100 kW и на електродвигате-
статора (ако конструкция-
точки или в точки, разположе-
ли на отговорни механизми
та на електродвигателя
ни на 90°, не трябва да се разли-
позволява)
чава с повече от ± 10 % от сред-
ния размер на междината
5
О
Измерване на хлабините
Хлабините не трябва да бъдат
на плъзгащите се лагери
по-големи от посочените от
производителя
6
О
Проверка на работата на
Токът на празен ход не трябва
Извършва се на електродвигатели за
празен ход в продължение
да се различава с повече от
напрежение над 2 kV или с мощност
на 1 h
10 % от посочения от произ-
над 100 kW, а в останалите случаи—
водителя
когато условията позволяват
7
О
Измерване на вибрациите
Вибрациите не трябва да пре-
Извършва се на електродвигатели за
на лагерите
вишават посочените от произ-
напрежение над 2 kV и на електродви-
водителя
гателите на отговорни механизми
8
О
Измерване на изместване-
Не повече от 2 ч 4 mm
Извършва се на електродвигатели на
то на ротора в посока на
отговорни механизми
оста
9
О
Проверка на работата при
Прави се при товар не по-малък Извършва се на електродвигатели за
натоварване
от 50 % от номиналния
напрежение над 1000 V или с мощност
над 300 kW
10
О
Проверка на плътността на
Извършва се с хидравлично налягане
въздухоохладителя в про-
0,3 ч 0,5 МPа
дължение на 5 ч 10 min
11
О
Проверка на изправността
Извършва се на асинхронни електрод-
на пръчките на късосъеди-
вигатели с мощност над 100 kW
нения ротор
Изпитвателни напрежения с промишлена честота за електродвигателите
Наимено-
Мощност
Номинално
Изпитвателно напрежение,
Забележка
вание на
на електро-
напрежение,
 V
изпитва-
двигателя,
V
ния обект
kW
1
2
3
4
5
Намотки
1 до 1000
до 1000
0,75 (1000+2Uн)
Всяка фаза се изпитва поотделно по от-
на статора
над 1000
0,75 (1000+2Uн), но не
ношение на корпуса при заземени оста-
до 3000
по-ниско от 1500
налите две фази и напълно монтиран
двигател.
1000 и
над 3000
0,75 (1000+2Uн)
На двигателите, които нямат отделни
повече
до 6000
изводи на всяка фаза, се допуска да се
също
над 6000
0,75 (3000+2Uн)
изпитва цялата намотка по отношение
на корпуса