Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 37

БРОЙ  11	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
(3) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение 
на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и делегираните 
актове и решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публику-
вани в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
Чл. 23. (1) Степените на огнеустойчивост на сградите в зависимост от огнеустойчивостта на 
строителните им конструктивни елементи се определят съгласно таблица 1.
Таблица 1
Степен на 
огнеустой-
чивост на 
сградите
Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
коло-
ни и 
рам-
ки
външни 
и въ-
трешни 
носещи 
стени
външни 
и въ-
трешни 
нено-
сещи 
стени
стени на 
евакуаци-
онни ко-
ридори и 
фоайета
между-
етажни 
преградни 
конструк-
ции 
стени 
на 
стъл-
бища
площад-
ки и 
рамена 
на стъл-
бища
покрив-
на кон-
струк-
ция със 
защита 
съгласно 
колона 6
покривна 
конструк-
ция без 
защита 
съгласно 
колона 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Критерии 
за огнеус-
тойчивост
R
REI
EI
EI
REI
EI
R
R или 
RE
R или 
RE
I
180
180
30
60
90
120
90
не се 
нормира
60
II
120
120
30
60
60
90
60
не се 
нормира
45
III
60
60
15 
30
45
60
45
не се 
нормира
30
IV
30
30
15 
15 
15 
30 
30
не се 
нормира
15 
V
Не се нормира
Забележки:
1. За сгради с височина до 15 m се разрешава 
стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени 
пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата 
в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са 
затворени в шахти с минимална огнеустойчивост 
на стените REI 120 и със защита на отворите в 
шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 
90, изпълнени от строителни продукти с мини-
мален клас по реакция на огън В. 
2. За външни носещи и неносещи стени 
вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI 
се допуска използването на критериите REW/
EW с определените класове по колони 3 и 4. 
3. За едноетажни сгради с метални носещи 
конструкции минималната огнеустойчивост на 
хоризонталните носещи елементи (греди и ри-
гели) се приема по колона 10. 
4. При многоетажни сгради минималната 
огнеустойчивост на вертикалните конструктивни 
елементи, носещи само покрива, се определя 
по колона 10.
5. Строителните конструктивни елементи за 
сгради от I и II степен на огнеустойчивост се 
проектират с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, а конструктивните елементи за сгради от 
III степен на огнеустойчивост – с клас по реакция 
на огън не по-нисък от С. За строежи от пожа-
ронезащитени стоманени конструкции, за които 
не е допустима V степен на огнеустойчивост, 
носещите конструктивни елементи се проектират 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
а останалите конструктивни елементи – с клас 
по реакция на огън не по-нисък от C.
(2) Огнеустойчивостта на строителните 
конструкции и елементи може да бъде опре-
делена въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления съобразно нормите и мето-
дите за проектиране и изчисляване от систе-
мата стандарти „Конструктивни Еврокодове“, 
въведени като БДС ЕN 1990, и национално 
определените към тях параметри;
3. сравнения (при използването на таблици) 
съгласно приложение № 5 от Наредба № Iз-
1971 от 2009 г.
Чл. 24. Нормативното полезно натовар-
ване на подовите конструкции на строежите 
за ОБВВПИ се определя с технологичните 
изисквания в заданието за проектиране.
Чл. 25. (1) Производствените и складовите 
сгради с потенциален риск от взрив се про-
ектират едноетажни и без сутерени.
(2) Изключение по ал. 1 се допуска, когато 
съгласно технологията на производство се 
изисква сградите да се проектират на повече 
етажи. 
(3) Около производствените и складовите 
сгради с риск от взрив се планират ивици 
земя без никаква растителност с широчина 
най-малко 5 m, включително защитното съ-
оръжение.