Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 49

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
тази наредба, одобрения инвестиционен про-
ект и съгласно БДС EN 12056 “Гравитацион-
ни канализационни системи в сгради”.
(2) Канализационните помпени станции се
изграждат и изпитват при спазване изисквани-
ята на одобрения инвестиционен проект и на
БДС EN 12056-4.
(3) Вакуумните канализационни инсталации
се изграждат и изпитват при спазване изисква-
нията на одобрения инвестиционен проект и на
БДС EN 12109.
Чл. 248. (1) Свързването на канализацион-
ните тръби, фасонните части и санитарните
прибори се изпълнява водо- и газоплътно, в
съответствие с проекта и указанията на произ-
водителя, като се използват определени за това
средства за уплътняване.
(2) При изграждане на канализационни ин-
сталации от пластмасови тръби се спазват ука-
занията на производителя за тяхното осигу-
ряване срещу топлинни деформации.
Чл. 249. (1) Санитарните прибори се монти-
рат след прецизно нивелиране и се закрепват
надеждно и безопасно към конструкцията на
сградата по начин и със средства, указани от
производителя.
(2) Санитарните прибори се монтират след
завършването на всички СМР.
Чл. 250. Канализационният клон в сутерена
се полага в посока от заустването в канализаци-
онната мрежа към сградата.
Чл. 251. (1) За уплътняване на муфените
съединения в канализационните инсталации се
използват стандартни уплътнители съгласно
техническата спецификация на тръбите.
(2) При полагането на муфени тръби муфите
се обръщат срещу течението на водата.
Чл. 252. (1) По време на монтажа открити-
те краища на канализационните клонове се
затварят с тапи.
(2) До провеждане на изпитването на сград-
ната канализационна инсталация монтирани-
те сифони под санитарните прибори се пред-
пазват от затлачване чрез развъртане на дол-
ните запушалки.
(3) Канализационната инсталация се по-
чиства и промива прецизно след пълното є
изграждане.
Чл. 253. Канализационните клонове се по-
лагат в плочи и фундаменти при спазване на
изискванията на проекта, както и на изисква-
нията на производителя за защита на тръбите
и на техните връзки от проникване на окол-
ния пълнежен материал и от изместване при
бетонирането.
Чл. 254. (1) Главната хоризонтална мрежа
на гравитационната канализационна инстала-
ция се изпитва на херметичност преди нейно-
то засипване, клоновете се оставят напълне-
ни с вода в продължение на 24 h, като не се
допуска изтичане на вода от съединенията.
(2) Вътрешните водосточни тръби се из-
питват, като се напълват с вода до нивото на
водоприемника. Продължителността на из-
питването е 10 min, като не се допуска изти-
чане на вода.
Чл. 255. (1) Вакуумната канализационна
инсталация или част от нея се изпитва след
регулирането є.
(2) Вакуумната канализационна инсталация
се изпитва на непропускливост, за производи-
телност и нормално функциониране на съоръ-
женията є по методите съгласно БДС EN 12109.
Чл. 256. Площадковата канализационна мре-
жа се изпитва в съответствие с изискванията за
изпитване на канализационите системи.
Чл. 257. За проведените хидравлични изпит-
вания се съставят протоколи.
Чл. 258. Канализационната инсталация, из-
пълнена от чугунени, полиетиленови или по-
липропиленови тръби, се измерва на линеен
метър, по оста, при изключване на фасонните
части, които се броят по вид и диаметър.
Чл. 259. Канализационната инсталация, из-
пълнена от поливинилхлоридни, каменинови
или бетонни тръби, се измерва на линеен ме-
тър, по оста, заедно с фасонните части, които
се включват в общата дължина на провода,
като една фасонна част е еквивалентна на
единица дължина.
Чл. 260. (1) При приемането на сградната
канализационна инсталация се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. съответствието на изградената канализа-
ционна инсталация с одобрения инвестиционен
проект;
3. наклоните на тръбите, надеждността на
укрепването, на съоръженията и връзките и ра-
ботата на инсталацията и санитарните прибори;
4. документите за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.
(2) Канализационната помпена станция се
приема след извършване на проверка на:
1. проектните параметри на електрическите
съоръжения и спазването на изискванията за
тяхната безопасност;
2. уплътненията на съоръженията, армату-
рите и проводите;
3. укрепването на тласкателните тръбо-
проводи;
4. контролно-измервателните прибори и ав-
томатика.
Чл. 261. Приемно-предавателната докумен-
тация съдържа най-малко:
1. актовете за скрити работи;
2. протоколите от изпитванията за херме-
тичност;
3. одобрения инвестиционен проект или за-
верената екзекутивна документация на кана-
лизационната инсталация и на външната пло-
щадкова канализационна мрежа;