Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
Чл. 123. (1) Минималните стойности на 
аеродинамичната площ на димните люкове 
или кратността на въздухообмена на принуди-
телната ВСОДТ в помещенията се определят 
за всеки димен участък, както следва:
1. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 1 – по 
табл. 14, в зависимост от височината на неза-
димяемата зона в ДУ, площта и височината на 
ДУ, плътността на топлинното натоварване;
2. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 
3 – съгласно забележка 1 към табл. 14;
3. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 4 – съ-
гласно раздел I на глава тринадесета;
4. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 5 – по 
табл. 14, в зависимост от височината на неза-
димяемата зона в ДУ, площта и височината на 
ДУ, плътността на топлинното натоварване;
5. за коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 – съ-
гласно забележка 2 към табл. 14.
(2) За помещения със спринклерна по-
жарогасителна инсталация стойностите на 
аеродинамичната площ на димните люкове 
и кратността на въздухообмена по табл. 14 се 
намаляват с 50 %.
(3) Когато един вентилатор с механично 
задвижване обслужва повече от един ДУ, 
дебитът му може да бъде сведен до този, из-
искван за най-големия ДУ, при осигуряване 
на клапи за контрол на дима.
(4) Стойностите на плътността на топлин-
ното натоварване в помещенията в зависи-
мост от тяхното предназначение се определят 
съгласно приложение № 9.
(5) Височината на незадимяемата зона в 
ДУ се определя при спазване на следните 
изисквания:
1. не по-малко от височината от пода до 
кота 0,2 m над горния край на най-високо 
разположения незащитен отвор към съседно 
помещение, и
2. за амфитеатрални помещения (кина, 
театри и др. под.) не по-малко от 2 m над 
най-високо обитаемата кота в ДУ, или 80 % 
от осреднената височина на помещението 
спрямо най-ниската кота на пребиваване на 
посетители, и
3. не по-малко от височината от пода до кота 
0,2 m над долния край на димната преграда, 
с изключение на случаите по чл. 118, ал. 2, и
4. не по-малко от височината от пода до 
кота 1,0 m над долния край на димната пре-
града – в случаите по чл. 118, ал. 2.
(6) При определяне на височината на 
незадимяемата зона по ал. 5 максималната 
є стойност се приема не повече от 80 % от 
височината на ДУ, а минималната – не по-
малко от 50 % от височината на ДУ.
Чл. 124. Оразмеряването на вентилационни 
системи за отвеждане на дима и топлината 
може да се извършва и въз основа на методите 
по БДС EN 12101 „Системи за управление на 
дим и топлина“, свързани с частите за проек-
тиране от същия стандарт, както и въз основа 
на методите по СД СЕN/ TR 12101-5 „Системи 
за управление на дим и топлина. Инструкции 
за функционални препоръки и изчислителни 
методи при системите за вентилация на дим 
и остатъчна топлина“ за видовете строежи, 
за които по табл. 1 от СД СЕN/ TR 12101-5 
са определени стандартни стойности за па-
раметрите за проектни пожари.
Таблица 14
Площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация на ВСОДТ
Плътност на топлинното 
натоварване в помещени-
ето Q, kWh/m2, и площ на 
помещението F, m2
Височина на незадимя-
емата зона y, % от H
Височина на димния участък H, m
Помещения
Безпрозоречни 
помещения
до 3
3,01-4
4,01-5
5,01-6
6,01-7
7,01-8
8,01-9
9,01-10
над 10
Минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 
в димния участък, Aa в % от площта на димния участък, F1 в m2
Кратност на принудителната вентилация на обема на димния 
участък, n, h-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Q от 25 до 50 kWh/m2
50 
-
0,20
0,25
0,30
0,35
0,39
0,44
0,49
0,54
F над 1200 m2 F над 600 m2
-
8
9
10
11
12
12
13
14
60 
-
0,29
0,36
0,44
0,51
0,58
0,65
0,73
0,80
-
11
12
13
14
15
16
17
18
70 
0,32
0,42
0,53
0,63
0,74
0,84
0,95
1,06
1,16
12
14
15
17
18
19
21
22
23
80 
0,47
0,63
0,79
0,95
1,11
1,26
1,42
1,58
1,74
15
17
19
21
22
24
25
27
28