Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 19

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
4. трансформаторите са сфазирани.
Чл. 111. За разпределяне на товарите между
паралелно работещи трансформатори с различ-
ни напрежения на късо съединение се допускат
малки изменения на коефициентите им на тран-
сформация чрез превключване на отклонения-
та на намотките при условие, че нито един от
трансформаторите не се претоварва.
Чл. 112. Токът в неутралния проводник на
страната ниско напрежение на сухи трансфор-
матори със свързване на намотките “звезда-звез-
да” да не надвишава номиналния ток на транс-
форматорите с повече от 25 %.
Чл. 113. Допуска се при експлоатацията на
маслени и сухи трансформатори системно пре-
товарване, големината и продължителността на
което се определят по инструкциите на произ-
водителя.
Чл. 114. (1) Огледи на трансформаторите без
изключване на напрежението се извършват:
1. в уредби с постоянен дежурен персонал—
един път на денонощие;
2. в уредби без постоянен дежурен персонал—
един път на месец, а в трансформаторните пос-
тове—един път на 3 месеца.
(2) В зависимост от конкретните условия,
конструкции, режим на работа и състояние на
трансформаторите посочената в ал. 1 периодич-
ност на огледите на трансформаторите без из-
ключване може да бъде изменяна от енергетика.
(3) Извънредни огледи на трансформатори-
те се извършват:
1. при рязко изменение на температурата на
околния въздух;
2. при всяко изключване на трансформато-
рите от действието на газовата или диференци-
алната защита.
(4) При огледите на трансформаторите се
проверяват:
1. показанията на термометрите и мано-
метрите;
2. състоянието на казаните на трансформа-
торите—да няма теч на маслото, нивото на
маслото в разширителя да съответства на окол-
ната температура;
3. състоянието на маслоохлаждащите и мас-
лосборните устройства, състоянието на изо-
латорите;
4. състоянието на шините и кабелите—да
няма нагряване на контактните съединения,
установено по визуален път;
5. изправността на сигнализацията и на пред-
пазителите;
6. състоянието на заземителните проводници;
7. състоянието на маслопречистващите уст-
ройства, при непрекъснато регенериране на
маслото, термосифонните филтри и влагопо-
глъщащите устройства;
8. състоянието на трансформаторните поме-
щения.
Чл. 115. (1) Текущи ремонти с изключване
от работа се извършват:
1. на трансформаторите в централните раз-
пределителни подстанции—по вътрешни инст-
рукции, не по-малко от един път на година;
2. на трансформаторите, разположени в
зони със силно замърсяване—по вътрешна ин-
струкция;
3. на всички останали трансформатори—по
необходимост, не по-малко от един път на три
години.
(2) При трансформатори с превключватели
на намотките за регулиране на напрежението
под товар се извършват профилактични прег-
леди или ремонти на регулиращото устройство
след определен брой превключвания в съответ-
ствие с изискванията на инструкцията на про-
изводителя.
Чл. 116. Основни ремонти с преглед на маг-
нитопровода се извършват:
1. на трансформаторите в подстанциите—
първия път не по-късно от 10 години след включ-
ването им в експлоатация, а след това—според
необходимостта в зависимост от резултатите
от измерванията и състоянието на трансформа-
тора в срокове, определени от енергетика;
2. на останалите трансформатори—съоб-
разно резултатите от измерванията/диаг-
ностиката.
Чл. 117. (1) Плановопрофилактичните прег-
леди на трансформатори по обем и срокове се
извършват според разработените местни инст-
рукции и системи за ремонт. 
 (2) Обхватът на изпитванията при плано-
вопрофилактичните прегледи е в съответствие
с приложение № 4.
Чл. 118. Трансформаторите се изключват при
констатиране на:
1. силен неравномерен шум и пукот вътре в
трансформатора;
2. ненормално и постоянно нарастване на
загряването на трансформатора при нормално
натоварване и охлаждане;
3. изхвърляне на масло от разширителя или
разкъсване на диафрагмата на изпускателната
тръба;
4. изтичане на масло, което е причинило
понижаване на нивото под граничното ниво на
маслото при температура минус 20 °С;
5. при спешна необходимост да се смени
маслото, установена чрез лабораторен анализ.
Чл. 119. При експлоатация на маслонапъл-
нени електросъоръжения се поддържа запас от
електроизолационно масло в обем, определен с
вътрешна инструкция.
Чл. 120. Намиращото се в експлоатация изо-
лационно масло се подлага на лабораторни
изпитвания:
1. не по-рядко от един път на 3 години—за
трансформаторите, работещи с термосифонни
филтри;
2. след основен ремонт на трансформаторите;
3. един път в годината—за трансформатори-
те, работещи без термосифонни филтри.