Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 65

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за импеданса, описано по-горе е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифи­
цирани с код С1 или С2 трябва да бъдат обект на спешни действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнител­
на проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данни­
те, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този 
протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен 
в раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за ..........................................................................
Използван метод за определяне на импеданса и оценка за съответствие: И1, И2 или И3
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер .............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ...................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2. 
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:       20    г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2.2.1. ток с нулева последователност – ефек­
тивната стойност на векторната сума на токо­
вете, протичащи в първичните вериги на RCD;
2.2.2. ток на изключване (ток на сработва­
не) на RCD – стойност на тока, предизвикващ 
изключване на RCD при зададени условия на 
работа;
2.2.3. ток на неизключване (ток на несработ­
ване) на RCD – стойност на тока, при която RCD 
не изключва при зададени условия на работа;
2.2.4. време за изключване на RCD – про­
междутъкът от време между момента на 
внезапно възникване на ток на изключване 
на RCD и момента на изгасване на дъгата за 
всички полюси.
3. Контролирани величини
3.1. При проверката и оценката за съответ­
ствие на RCD обект на контрол са следните 
величини:
а) номинално напрежение на RCD (Un) – обя­
вената стойност на напрежението на електро­
захранването, за което е предвиден да работи 
RCD, Un = 220-240 V, 380 V;
б) номинален ток на RCD (In) – големината 
на тока, който RCD може да пропуска в про­
дължителен режим на работа, In = 6; 16; 25; 
40; 63; 80; 100; 125 А;
в) номинален изк лючващ ток на RCD 
(I∆n) – обявената стойност на тока с нулева 
последователност, която предизвиква изключ­
ване на RCD при зададени работни условия, 
I∆n = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А;
Приложение № 5
към чл. 14, ал. 3 и чл. 58, ал. 4
ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА 
ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
(RCD) И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за из­
пълнение на проверката на защитната мярка 
„автоматично изключване на захранването 
чрез защитни прекъсвачи за токове с нулева 
последователност (RCD)“ в електрически уредби 
с напрежение до 1000 V и директно заземена 
неутрала (схеми TN) и на оценката за съот­
ветствие на защитни прекъсвачи за токове с 
нулева последователност (RCD) с изискванията 
на нормативната документация.
1.2. Приложението е предназначено за 
персонала на електролаборатории и органи 
за контрол при контрола на изпълнението и 
при приемането на електромонтажни работи в 
електрически уредби с напрежение до 1000 V 
и директно заземена неутрала.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини 
и определения, регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии. За краткост 
терминът „защитен прекъсвач за токове с нулева 
последователност“ се означава с международно 
признатото означение „RCD“.
2.2. Съобразно спецификата на приложени­
ето се използват следните термини и техните 
определения: