Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
(3) Измерването на налягането и температу-
рата на топлоносителя се извършва с маномет-
ри и термометри.
(4) Когато топлоснабдяването се извършва с
топлоносител водна пара, се допуска количество-
то на топлинната енергия да се определя по пока-
занията на регистриращи разходомер, манометър
и термометър по ред, определен в договора.
(5) При продажба на топлинна енергия с
топлоносител пара на самостоятелни потреби-
тели средствата за измерване параметрите на
топлоносителя трябва да са регистриращи с
гарантирано автономно електрозахранване и
автономна система за отчитане продължител-
ността на работа.
(6) Не се допуска търговско отчитане на ко-
личеството и параметрите на топлинната енер-
гия по записи на данни от показващи уреди.
Чл. 39. (1) Количеството на върнатия кон-
дензат при топлоносител водна пара се измерва
с разходомер.
(2) Температурата и налягането на връща-
ния кондензат се измерват с регистриращи тер-
мометри и манометри при спазване изисквани-
ята на чл. 38, ал. 5.
(3) Количеството и температурата на връ-
щания кондензат от топлопреносното пред-
приятие и потребителите се измерват на грани-
цата на собственост.
Чл. 40. (1) Средствата за контрол и измерва-
не, параметрите и количеството на топлинната
енергия по показанията, на които се извършва
продажба, трябва да са вписани в Държавния
регистър на одобрените за използване в страна-
та средства за измерване.
(2) Средствата за контрол и измерване по
ал. 1 подлежат на задължителен метрологичен
контрол на първоначална и периодични про-
верки за сметка на техните собственици по реда
на действащото законодателство.
(3) Проверка на средствата за контрол и из-
мерване по ал. 1 се извършва и в следните случаи:
1. след ремонт, като проверката е за сметка
на собственика;
2. при съмнение в точността им, като в слу-
чай на констатирана неизправност проверката
е за сметка на собственика, а в останалите слу-
чаи—за сметка на поискалия проверката;
3. при констатирано външно въздействие,
като проверката е за сметка на лицето, опреде-
лено по чл. 164, ал. 1, т. 1 ЗЕЕЕ.
Чл. 41. (1) За дялово разпределение на топ-
линната енергия между потребителите в сгра-
ди—етажна собственост, се използват средства,
монтирани след средството за измерване, из-
ползвано при търговски сделки и плащания:
1. водомери за гореща вода за имотите на
потребителите;
2. топломер или водомер за студена вода пред
подгревателя за горещо водоснабдяване или
топломер за определяне на топлинната енер-
гия за отопление в абонатната станция;
3. водомер за измерване на количеството вода
за допълване на сградната инсталация;
4. индивидуални разпределители на топлин-
ната енергия, монтирани върху всички отопли-
телни тела;
5. индивидуални топломери за отделните
имоти в сграда—етажна собственост, в случаи-
те, когато не се предвиждат индивидуални раз-
пределители.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 не са
средства за измерване, използвани при търгов-
ски сделки и плащания по смисъла на наредба-
та, и служат само за определяне на дяловото
разпределение на топлинната енергия между
потребителите в сгради—етажна собственост.
Раздел III
Отчитане
Чл. 42. (1) Количеството топлинна енергия,
доставено от производителя с топлоносител
водна пара, се определя, като от подадената към
топлопреносното предприятие или потребите-
ля количество топлинна енергия, измерена със
средство за търговско измерване, използвано
за търговски плащания, се приспадне върнато-
то с кондензат количество топлинна енергия.
(2) Количеството топлинна енергия по ал. 1
се определя като произведение от разхода на
топлоносител и разликата, когато тя е в грани-
ците от +30° С до +70° С, между температурата
на върнатия кондензат и температурата на во-
дата от водоизточника на производителя.
(3) Количеството топлинна енергия на вър-
натия кондензат с температура под +30° С не се
приспада.
(4) Когато температурата на върнатия кон-
дензат е над +70° С, частта от количеството
топлинна енергия, съответстваща на количест-
вото върнат кондензат над разликата между
температурата на върнатия кондензат и +70° С,
не се приспада.
Чл. 43. (1) Количеството топлинна енергия,
продадено от производителя на топлопренос-
ното предприятие с топлоносител гореща вода,
се определя, като към подадената за топлопре-
носното предприятие количество топлинна
енергия, измерена с топломера на подаващия
топлопровод, се прибави количеството топлин-
на енергия за загряване на количеството вода,
допълнено в мрежата.
(2) Количеството топлинна енергия за загря-
ване на добавената вода се определя като произ-
ведение от количеството є и разликата в темпе-
ратурите на водата във връщащия топлопровод
и на водата от водоизточника на производителя.
Чл. 44. (1) Отчитането на количеството топ-
линна енергия, продадено на потребител с топло-
носител водна пара, се извършва по реда на чл. 42.
(2) Отчитането на продаденото количество
топлинна енергия за сгради—етажна собственост,
се извършва от топлопреносното предприятие.
(3) Когато допълването на сградните инста-
лации за отопление се извършва с топлоноси-
тел гореща вода от топлопреносната мрежа, към
количеството топлинна енергия, определено по
ал. 2, се добавя количеството топлинна енергия
за подгряване на водата за допълване.