Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 67

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
(3) Електросъоръжения с голям капацитет,
разположени в изпитвателното поле, но непри-
съединени към схемата, се свързват накъсо и се
заземяват.
Чл. 561. Преди започване на изпитване се
извършва проверка за:
1. правилното свързване на схемата;
2. наличието и връзките на заземленията;
3. наличието и изправността на защитните
средства;
4. работата на сигнализации, блокировки,
комутационна апаратура и бутона за аварийно
изключване на напрежението;
5. извеждането на външните лица.
Чл. 562. Когато технологията налага присъс-
твие на лица, които не са от персонала на из-
питвателната станция (лабораторията), такива
лица се допускат само с разрешение на ръково-
дителя на изпитвателната станция (лаборато-
рията) при изпълнение на условията:
1. предприети са мерки за осигуряване на
безопасността на лицата;
2. проведен е инструктаж на лицата;
3. осигурено е постоянно наблюдение на
лицата от извършващия изпитването или опре-
делено от него лице от персонала на изпитва-
телната станция.
Чл. 563. (1) Преди подаване на напрежение
в изпитвателното поле се подава звуков и свет-
линен сигнал и се прави устно предупреждение
“Внимание! Включвам напрежението!”. Допус-
ка се включване без звуков сигнал, ако това е
регламентирано в правилника за дейността на
изпитвателната станция/ лабораторията.
(2) Забранява се работа в изпитвателното
поле при неизправност на блокировки, сигна-
лизация и бутон за аварийно изключване на
напрежението.
Чл. 564. Преносимите кабели и изолирани
проводници, които се използват за свързване на
изпитвателни схеми, периодично се изпитват
съгласно правилника за дейността на изпитва-
телната станция (лабораторията). Датата на
изпитването и резултатите се записват в дневни-
ка на изпитвателната станция (лабораторията).
Чл. 565. При високоволтови измервания с
помощта на мост преди започване на работа се
проверява заземяването на корпуса на моста и
наличието на разрядници, които шунтират ра-
менете на моста при попадане на високо напре-
жение в схемата.
Чл. 566. Работите с високоволтови осцило-
графи се извършват с лични предпазни средст-
ва (диелектрични ръкавици, боти/изолационни
поставки).
Раздел III
Работа по контролно-измервателни апарати,
релейна защита, автоматика, телемеханика
Чл. 567. (1) Работите по обслужване, ремонт,
настройване и лабораторни изпитвания на ре-
лейна защита, контролно-измервателни апара-
ти, автоматика, телемеханика и вторични ве-
риги при напрежение над 1000 V се извършват
от лица с четвърта квалификационна група, а
при напрежение до 1000 V—с трета квалифика-
ционна група.
(2) Работите по ал. 1 се извършват с нареж-
дане по приложение № 6, или с наряд—по при-
ложение № 7.
Чл. 568. Вторичните намотки на измервател-
ни трансформатори за ток и напрежение тряб-
ва да имат постоянно заземяване. В сложни
схеми свързаните електрически вторични на-
мотки на токови трансформатори независимо
от броя им се заземяват само в една точка.
Чл. 569. (1) При разкъсване на токова вери-
га на измервателни уреди и релета веригите на
вторичните намотки на токовите трансформа-
тори предварително се свързват накъсо.
(2) Забранява се извършване на работи по
токови трансформатори и включени към тях
вериги, които могат да доведат до разкъсване
на накъсо съединена верига.
Чл. 570. Работа по вериги на релейна защи-
та и автоматика се извършва само по монтаж-
ни схеми. Забранява се извършване на работа
по памет.
Чл. 571. Допуска се в помещение на елект-
рическа уредба с напрежение над 1000 V лице
от състава на бригадата с четвърта квалифика-
ционна група самостоятелно да извършва про-
верките във вериги за измерване, сигнализация,
управление и защита. Лицето се определя от
изпълнителя на работата, като лично от него се
завежда на работното място и инструктира за
безопасна работа.
Чл. 572. Работа по вторични вериги на на-
преженови трансформатори се извършва след
изваждане на вложките на предпазителите от
страната на ниското напрежение или след из-
ключване на автоматичните прекъсвачи за
тези вериги.
Чл. 573. При работа по вериги на релейна
защита, автоматика и телемеханика на работе-
що основно съоръжение се вземат допълнител-
ни мерки срещу случайно изключване на съо-
ръжението.
Чл. 574. По табла с работеща релейна апара-
тура или в близост до тях се забранява извърш-
ването на работа, която може да причини виб-
рации или сътресения, предизвикващи непра-
вилно задействане на защити.
Чл. 575. Превключвания, включване и из-
ключване на прекъсвачи, разединители и други
апарати, пускане и спиране на агрегати, регули-
ране режима на работа и други дейности, необ-
ходими при настройка и проверка на устройст-
ва на релейна защита, автоматика и телемеха-
ника, се извършват от дежурния оперативен
персонал на уредбата.
Чл. 576. Разрешава се съвместяване на за-
дълженията на допускащ и изпълнител на ра-
ботата от едно лице, когато с наряд се извърш-
ва монтаж и проверка на измервателни уреди,
устройства за релейна защита, вторични вери-
ги, устройства за автоматика и телемеханика в
РУ без дежурен персонал.