Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Раздел IV
Работа с ръчни електрически инструменти,
преносими електрически лампи и преносими
трансформатори
Чл. 577. (1) Ръчните електрически инстру-
менти, преносимите електрически лампи и
преносимите трансформатори съответстват на
стандартите, технически са изправни и са ком-
плектовани съобразно инструкциите на произ-
водителите им.
(2) Класът на изпълнение на ръчните елек-
трически инструменти, преносимите електри-
чески лампи и преносимите трансформатори
съответства на средата, в която се използват.
(3) Забранява се работа с нестандартни или
неизправни ръчни електрически инструменти,
преносими електрически лампи и преносими
трансформатори, както и с такива, които не са
преминали през периодична проверка.
Чл. 578. (1) Ръчните електрически инстру-
менти, преносими електрически лампи или
преносими трансформатори се зачисляват на
лица от персонала, които отговарят за съхра-
няването им.
(2) С писмено нареждане работодателят
определя лице от електротехническия персо-
нал, което ежемесечно извършва проверки на
изолацията на тоководещите части, здравина-
та на корпусите, изправността на изолацията
на ръкохватките, състоянието на захранващи-
те кабели и здравината на щепселните съеди-
нения и др. показатели, свързани с безопас-
ността и техническата изправност на електри-
ческите инструменти, преносимите електри-
чески лампи или преносимите трансформато-
ри. Резултатите от проверките се отразяват в
специален дневник.
Чл. 579. (1) Лицата, които работят с ръчни
електрически инструменти, преносими лампи
или трансформатори от клас I на защита срещу
поражения от електрически ток (със занулява-
не, защитно изключване или защитно заземява-
не), притежават първа квалификационна група.
(2) Лицата, които работят с ръчни електри-
чески инструменти, преносими лампи или тран-
сформатори от клас II на защита срещу пораже-
ния от електрически ток (защитно изолирани)
или от клас III на защита срещу поражения от
електрически ток (с използване на стациона-
рен трансформатор за безопасно свръхниско
напрежение или автономно захранване), се от-
насят към инструктирания персонал и за тях не
се изисква квалификационна група.
Чл. 580. Лицата, които работят с ръчни елек-
трически инструменти, преносими лампи или
преносими трансформатори:
1. използват само изправни щепселни съе-
динения и стандартни удължители;
2. следят захранващите кабели да не се до-
пират до нагорещени и омаслени повърхнос-
ти и подлагат на прекомерни механични на-
товарвания;
3. не се докосват с ръка до движещи се ра-
ботни части на инструмента;
4. не предават инструмента на други лица,
които не притежават изискваната квалифика-
ционна група;
5. след приключване на работа или при пре-
късване на електрическия ток изключват инс-
трумента от захранващата мрежа;
6. ползват подвижна стълба за работа на
височина не по голяма от 2,5 m;
7. при установяване на повреда, свързана с
безопасността, незабавно уведомяват прекия си
ръководител и/или лицето, на което е зачислен
съответният електрически инструмент, прено-
сима лампа или преносим трансформатор.
Чл. 581. Лицата, които работят с ръчни елек-
трически инструменти, преносими лампи или
преносими трансформатори, се съобразяват с
характеристиката на работната среда по отно-
шение на опасност за поражения от електри-
чески ток, пожарна и взривна опасност.
Чл. 582. (1) В зависимост от характеристи-
ката на работната среда по отношение на опас-
ността за поражение от електрически ток но-
миналното напрежение на използваните пре-
носими лампи е не по-високо от:
1. за среда с нормална опасност—42 V;
2. за среда с повишена и особена опасност,
вкл. и извън помещенията—24 V;
3. в метални резервоари, котли, тунели, кла-
денци и други—12 V.
(2) Допуска се използване на защитно изо-
лирани преносими лампи (от клас II) за номи-
нално напрежение 220 V в среда с повишена и
особена опасност, ако дължината на захранва-
щия кабел не превишава 10 m.
Чл. 583. (1) В зависимост от характеристи-
ката на работната среда по отношение на опас-
ността за поражение от електрически ток но-
миналното напрежение на използваните ръчни
електрически инструменти и преносими тран-
сформатори е не по-високо от:
1. за среда с нормална опасност—220 V за
еднофазните и 380 V за трифазните;
2. за среда с повишена и особена опасност,
включително и вън от помещения—42 V;
3. в метални резервоари, котли, тунели, кла-
денци и други—24 V.
(2) За електрически инструменти и преноси-
ми трансформатори от клас II на защита срещу
поражения от електрически ток (защитно изо-
лирани) номиналното напрежение може да бъде
220 V за еднофазните и 380 V за трифазните
независимо от характеристиката на средата.
Чл. 584. Допуска се работа с ръчни електри-
чески инструменти от клас I на защита срещу
поражения от електрически ток с номинално
напрежение не по-високо от 380 V в помещения
с повишена и особена опасност и извън поме-
щенията, когато се използва защитно изключ-
ване или защитно разделяне.
Чл. 585. Преди започване на работа в пожа-
роопасна среда с ръчни електрически инстру-
менти или преносими трансформатори органи-
зацията на работа се съгласува с местните орга-
ни по пожарна и аварийна безопасност с писме-
но разрешение от тези органи.