Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 41

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41  
б) за статични електромери при проверката 
трябва зададеното количество енергия да оси­
гурява грешка при отчитане, по-малка с 1/2 
от допустимата грешка за класа на точност, 
и показващото устройство да има съответна 
промяна в значещите цифри.
(2) За многотарифните електромери се 
проверява съответствието на отчитащото 
устройство с константата на електромера за 
всички тарифи при номинален или максима­
лен ток и с фактор на мощността единица.
(3) Изпитванията по ал. 1, т. 1 и 2 за 
електромери за активна енергия с индекси за 
класове А, В и С се извършват при условията 
съгласно БДС EN 50470.“
§ 250. В чл. 675а се правят следните из­
менения:
1. В ал. 1 думите „комунални цели“ се 
заменят с „битова, търговска употреба и 
употреба в леката промишленост“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. имат едни и същи: производител, тип 
или модификация или допълнение на типа, 
означени съгласно удостоверението за одобрен 
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕО 
сертификата за изследване на типа/проекта;“.
§ 251. Член 676 се изменя така: 
„Чл. 676. (1) Измервателните трансформато­
ри са средства за измерване, които осигуряват 
на измервателните уреди, електромери, релета 
или други апарати, към които са свързани, 
редуцирани стойности на напрежението и/или 
тока в мрежата. 
(2) Измервателните трансформатори са 
токови, напреженови и комбинирани. Токо­
вата и напреженовата част на комбинираните 
трансформатори изпълняват съответните 
изисквания за токови и напреженови транс­
форматори.“
§ 252. Член 677 се отменя.
§ 253. Член 679 се изменя така: 
„Чл. 679. (1) Върху всеки измервателен 
трансформатор или върху табелка, здраво 
закрепена към него, трябва да са нанесени 
следните данни:
1. име на производителя или друг знак, по 
който той лесно може да бъде идентифициран;
2. означение на типа и идентификационен 
номер;
3. за токови трансформатори – обявени 
първичен и вторичен ток;
4. за напреженови трансформатори – обя­
вени първично и вторично напрежение;
5. обявена изходна мощност и съответен 
клас на точност; ако има повече от една 
вторична намотка – маркировката трябва да 
показва изходната мощност на всяка вторична 
намотка във VА и съответния клас на точност; 
6. коефициент на сигурност – за измерва­
телните намотки на токови трансформатори;
7. номинална честота;
8. максимално напрежение на мрежата;
9. обявено ниво на изолация.
(2) Означенията по ал. 1, т. 8 и 9 могат да 
се комбинират в едно, например 1,2/6/- kV 
или 72,5/140/325 kV.
(3) Ако върху табелката има достатъчно 
място, трябва да са нанесени и следните данни:
1. за напреженови трансформатори – обявен 
коефициент на напрежение и съответното 
време на прилагане;
2. за токови трансформатори – обявен 
продължителен термичен ток (Iсth), обявен 
ток на термична устойчивост (Ith) и обявен 
ток на динамична устойчивост (Idyn), ако той 
се различава от 2,5 Ith;
3. клас на изолация, ако е различен от клас А;
ако са използвани материали с няколко кла­
са на изолация, необходимо е да се посочи 
материалът, който ще ограничи прегряването 
на намотките;
4. за трансформатори с повече от една 
вторична намотка – използването на всяка 
намотка и съответните изводи.“
§ 254. Член 680 се изменя така: 
„Чл. 680. Измервателните трансформатори 
могат да са от следните класове на точност: 
1. напреженови трансформатори – 0,1; 0,2; 
0,5; 1,0; 3,0;
2. токови трансформатори – 0,1; 0,2; 0,2S; 
0,5; 0,5S; 1,0; 3,0; 5,0.“
§ 255. Член 681 се изменя така: 
„Чл. 681. Граничните стойности на грешки­
те на измервателните трансформатори трябва 
да отговарят на посочените за:
1. токовите трансформатори – в приложе­
ние № 36;
2. напреженовите трансформатори – в 
приложение № 37;
3. комбинираните трансформатори – в 
приложения № 36 и 37.“
§ 256. В чл. 683 се създават т. 8 – 10: 
„8. изпитване на срязан импулс – за капа­
цитивни напреженови трансформатори;
9. измерване на капацитет и коефициент 
на диелектрични загуби – за капацитивни 
напреженови трансформатори;
10. изпитване на феро-резонанс – за капа­
цитивни напреженови трансформатори.“
§ 257. Член 684 се изменя така:
„Чл. 684. Първоначалните проверки на 
измервателните трансформатори включват:
1. проверка на маркировката на изводите;
2. изпитване на първичните намотки на 
издържано напрежение с промишлена честота;
3. изпитване на вторичните намотки на 
издържано напрежение с промишлена честота;
4. изпитване на издържано напрежение с 
промишлена честота между секциите;
5. измерване на частичен разряд;
6. определяне на грешки;
7. измерване на капацитет и коефициент 
на диелектрични загуби – за капацитивни 
напреженови трансформатори;
8. проверка на феро-резонанс – за капаци­
тивни напреженови трансформатори.“