Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
2. качественото извършване на ремонтите;
3. програмите за модернизация и повишава-
не на ефективността;
4. запасът от резервни уреди, части и ма-
териали.
Чл. 409. Системите за автоматично включ-
ване на резервното захранване се поддържат в
постоянна готовност, като периодично се про-
веряват по график, утвърден от ръководителя
на енергийния обект.
Чл. 410. (1) На местата, където са разполо-
жени техническите средства за измерване и
автоматизация, не се допускат отклонения на
параметрите на околната среда (температура,
влажност, вибрации, запрашеност, напрегнатост
на външни електрически и магнитни полета),
по-големи от допустимите.
(2) В технологичните командни зали и мес-
тата, където са инсталирани шкафовете на сис-
темите за управление и защити, температурата
на въздуха се поддържа не по-висока от 30 °С, а
относителната му влажност—не повече от
75 на сто.
Чл. 411. (1) На всички табла, пултове, техни-
чески средства за измерване и автоматизация,
кабели, импулсни линии, клемни кутии, клемо-
реди и изпълнителни механизми се поставят
трайни надписи за предназначението им и обоз-
начения според технологичните схеми.
(2) На измервателните уреди се поставя мар-
кировка или индикация за пределно допусти-
мата стойност на измерваната величина, а на
тези, включени в защитата—и стойността на
задействането є.
Чл. 412. До първичните уреди, изпълнител-
ните механизми и отборните устройства се оси-
гурява свободен достъп за наблюдение и ремонт,
а площадките за обслужване са обезопасени.
Чл. 413. Местата на преминаване на импулс-
ните и кабелните линии през стени и плочи,
както и въводите им в таблата (шкафовете) в
командната зала се уплътняват. Състоянието
на уплътнението се проверява периодично и след
извършването на ремонтни работи.
Чл. 414. (1) Не се допуска работа на импулс-
ните линии с пропуски и без съпътстващи ин-
сталации, осигуряващи нормална работа на ли-
ниите при отрицателни температури на окол-
ната среда.
(2) Импулсните линии се продухват пери-
одично в срокове, установени с местна ин-
струкция.
(3) Първичната спирателна арматура на от-
борните устройства осигурява възможност за
изключване на импулсните линии при работа
на основното съоръжение.
Чл. 415. (1) Спирателната арматура, изпол-
звана в системите с дистанционно управление,
в процеса на експлоатацията се проверява за
плътност.
(2) Плътността при затваряне се осигурява
от сервомеханизмите без необходимост от ръч-
но дозатваряне.
(3) Регулиращата арматура се проверява в
съответствие с разходните характеристики.
Чл. 416. (1) Не се допуска извеждането от
работа на изправни технологични защити.
(2) Защитите могат да бъдат изведени от
работа при следните случаи:
1. в преходни режими, когато е отбелязано в
инструкцията за експлоатация на основното
съоръжение;
2. при очевидна неизправност на защитата
или получен сигнал за това;
3. за периодична проверка съгласно утвър-
ден график;
4. при други случаи, с разпореждане на ръко-
водителя по експлоатацията.
(3) Извеждането на защитите се регистрира
в оперативния дневник и в дневника за разпо-
реждане.
Чл. 417. Извършването на ремонтни и други
дейности във веригите на включени защити се
забранява.
Чл. 418. (1) В енергийните обекти се изготвя
карта (дневник) със стойностите за настройва-
не на технологичните защити.
(2) Стойностите и времената на задействане
на технологичните защити се определят в про-
ектите и от производителите на защитаваните
съоръжения.
(3) В случаите на реконструкция на техноло-
гичните съоръжения стойностите и времената на
задействане на защитите се определят опитно.
(4) Устройствата на защитите след задаване
стойността на заработване са осигурени срещу
промяна и пломбирани.
(5) Снемането на осигуровката и пломбата
се разрешава само при изключена защита и след
записване в оперативния дневник.
Чл. 419. (1) Технологичните защити са снаб-
дени с устройства за сигнализация и регистри-
ране на първопричината за заработване. Тези
устройства са в работа през цялото време на
работа на защитаваното съоръжение.
(2) Всички случаи на заработване или неза-
работване на защитите се водят на отчет и след-
ва да бъдат анализирани.
Чл. 420. (1) Автоматизираните системи за
управление, въведени в експлоатация, трябва
да бъдат в състояние да поддържат зададените
технологични параметри на съоръженията.
(2) Изключване на изправни системи и еле-
менти от тях се допуска само в случаите, ука-
зани в експлоатационните инструкции на съо-
ръженията.
Чл. 421. За всяка АСУ, въведена в експлоата-
ция, се води досие с данни за параметрите на
настройките и ползваните програмни продукти.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  д е в е т а
ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОХИМИЧНИ
РЕЖИМИ НА ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
ЦЕНТРАЛИ И ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 422. В ТЕЦ и топлопреносните мрежи се
осъществява контрол и управление на всички
химически и физикохимически процеси, про-
тичащи в основните и спомагателните съоръ-
жения, които работят с вода, пара, кондензат
или техните повърхности са в контакт с тях.