Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
(5) Азотът или въглеродният двуокис се из-
местват от ресивера с водород до достигане в
най-долната част на ресивера съдържание на
водород не по-малко от 99 на сто.
Чл. 784. По време на експлоатация на елек-
тролизните уредби периодично се проверяват:
1. плътността на електролита—най-малко
веднъж в месеца;
2. напрежението на клетките на електроли-
зерите—най-малко веднъж на 6 месеца;
3. действието на технологичните защити,
предупредителната и аварийната сигнализация
и състоянието на обратните клапани—най-мал-
ко веднъж на 3 месеца.
Чл. 785. (1) При работа на електролизната
уредба с адсорбционно изсушаване на водорода
или кислорода превключването на адсорберите-
изсушители се изпълнява по определен график.
(2) При изсушаване на водорода по метода
на охлаждане температурата на водорода на
изхода от изпарителя не може да бъде по-висо-
ка от —5 °С.
Чл. 786. (1) При изключване от работа на
електролизната уредба за период до 1 час се
разрешава апаратурата да бъде оставена с но-
минално налягане на газа при включена сигна-
лизация на регулаторите за налягане на водо-
рода и кислорода.
(2) Ако изключването е до 4 часа, налягане-
то на газовете в апаратите трябва да бъде пони-
жено до 10—20 kPa, а за период по-голям от 4
часа апаратите и тръбопроводите се продухват
с азот. Продухване се извършва и във всички
случаи, когато електролизната уредба е изклю-
чена поради неизправност.
Чл. 787. При работа на електролизната уред-
ба с един електролизер, когато вторият е в ре-
зерв, вентилите за изпускане на водорода и
кислорода в атмосферата от резервния елек-
тролизер се отварят.
Чл. 788. (1) Промиване на електролизерите
и ревизия на арматурата се извършват на всеки
6 месеца.
(2) Текущ и основен ремонт на електролизе-
рите се извършва в обеми, предписани от заво-
да производител, но най-малко веднъж съот-
ветно на 3 и на 6 години.
Чл. 789. (1) Тръбопроводите на електролиз-
ната уредба се оцветяват в съответствие с раз-
поредбите на нормативните актове.
(2) Апаратите се оцветяват с цвета на съот-
ветния газ.
(3) Ресиверите се оцветяват в светли цвето-
ве, върху които са нанесени пръстени с цвета на
съответния газ и надпис за газа.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  о с м а
ЕНЕРГЕТИЧНИ МАСЛА.
МАСЛЕНО СТОПАНСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 790. В енергийните обекти се организи-
ра маслено стопанство, поддържано в състоя-
ние и готовност да изпълнява функции и да
осигурява условия за:
1. приемане на нови (свежи) масла и извър-
шване на приемни изпитвания;
2. съхраняване и запазване на експлоатацион-
ните свойства на маслата в предвидените срокове;
3. събиране, възстановяване и регенериране
на отработените масла и повторното им изпол-
зване по предназначение;
4. сигурна и непрекъсната работа на масло-
напълнените системи и съоръжения;
5. контрол за качеството и състоянието на
маслата.
Чл. 791. Масленото стопанство обхваща ком-
плекс от съоръжения и системи, които включват:
1. съдове (резервоари) за съхраняване на
различни по вид и предназначение масла;
2. система от маслопроводи, помпи и техно-
логични съоръжения за транспортиране на
маслата;
3. съоръжение за сушене, обезгазяване и
очистване от механични примеси—маслоочис-
тваща машина;
4. съоръжения за адсорбционно очистване
на маслата.
Чл. 792. В масленото стопанство различни-
те масла по тип, марка, клас и степен на екс-
плоатационна отработеност се съхраняват в от-
делни съдове.
Чл. 793. (1) В масленото стопанство се съх-
раняват масла за доливане на съоръженията и
за авариен резерв.
(2) Необходимите количества масла по ал. 1
се определят с местните инструкции за екс-
плоатация.
Чл. 794. При експлоатация на масленото
стопанство се спазват правилата за пожарна
безопасност и изискванията за опазване на поч-
вата и водите от замърсяване с нефтопродукти.
Раздел II
Контрол при приемане и съхраняване на
енергетичните масла
Чл. 795. Енергетичните масла, които се при-
емат и съхраняват в енергийните обекти, под-
лежат на входящ и периодичен контрол.
Чл. 796. (1) Приемането на енергетичните
масла се извършва на партиди.
(2) Всяка получена партида от масло се
придружава от свидетелство за качество (сер-
тификат).
Чл. 797. Стойностите на показателите, по-
сочени в свидетелството за качество, съответ-
стват или надвишават изискванията на стан-
дартите за нови масла, както следва:
1. за трансформаторно масло—БДС  IЕС 60296;
2. за турбинно масло—БДС ISО 8068.
Чл. 798. (1) От всяка нова партида масло се
взема проба за лабораторен анализ и проверка
на съответствието на показателите му с тези,
посочени в свидетелството за качество.
(2) Вземането на проба се извършва съглас-
но изискванията на стандартите:
1. за трансформаторно масло—БДС  IЕС 60475;
2. за турбинно масло—БДС ISO 3170.
Чл. 799. (1) На съхраняваните в масленото
стопанство за доливане и резерв трансформатор-
ни и турбинни масла се извършва съкратен лабо-
раторен анализ най-малко веднъж на 3 години.