Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  104
базите за съхраняване или до потребителите им
с максимално работно налягане над 0,5 МРа;
2. помпените станции към тръбопроводите
по т. 1, буква “а”.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за тръбопро-
водите в границите на:
1. производствените инсталации за преработ-
ка на нефт;
2. складовете и пласментно-снабдителните
бази за нефт и течни нефтопродукти;
3. съоръженията на товарно-разтоварната
инфраструктура за нефт и течни нефтопродукти.
Чл. 3. Тръбопроводите и помпените стан-
ции към тях, за които има наредби по чл. 7 от
Закона за техническите изисквания към про-
дуктите (ЗТИП), подлежат след пускането им в
действие на технически надзор за съответстви-
ето им с техническото им досие и за съответ-
ствието на тяхната експлоатация с технически-
те изисквания, правила и норми, определени с
наредбата.
Чл. 4. (1) Предназначените за влагане мате-
риали в тръбопроводите и съоръженията към
тях трябва да са с показатели и експлоатацион-
ни характеристики, съответстващи на изисква-
нията на наредбата.
(2) Съответствието на материалите и изде-
лията с изискванията на наредбата се установя-
ва и документира с удостоверение за качество.
Чл. 5. Персоналът за изпълнение на зава-
ръчните съединения трябва да притежава необ-
ходимата правоспособност и да бъде сертифи-
циран от орган за сертификация на персонал,
акредитиран от Изпълнителна агенция “Бъл-
гарска служба за акредитация”.
Чл. 6. Заваряването на тръбопроводите, сер-
тифицирането на персонал за изпълнение на
заваръчни съединения и одобряването на про-
цедурите за заваряване се извършват при спаз-
ване на БДС EN 14163.
Чл. 7. (1) Контролът без разрушаване на
заваръчните съединения на тръбопроводите
трябва да се извършва от органи за контрол,
акредитирани от Изпълнителна агенция “Бъл-
гарска служба за акредитация”.
(2) Използваните методи за изпитване са
съгласно БДС EN 14163.
Г л а в а  в т о р а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА
ТРЪБОПРОВОДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
КЪМ ТЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНС-
ПОРТИРАНЕ НА НЕФТ И ТЕЧНИ НЕФТО-
ПРОДУКТИ
Раздел I
Охранителни зони, ивици и просеки при
проектиране на нови тръбопроводи
Чл. 8. (1) За всяка непрекъсната тръбопро-
водна отсечка с налягане, по-високо от 0,5 МРа,
се определя охранителна зона, в която се въ-
веждат ограничения в ползването на поземле-
ните имоти, през които преминава тръбопро-
водът. В зависимост от диаметъра на тръбо-
провода се определят следните охранителни
зони за нефтопроводи и продуктопроводи за
течни нефтопродукти:
1. за участък с диаметър над 500 mm—100 m
от двете страни на тръбопровода;
2. за участък с диаметър от 300 до 500 mm
включително—50 m от двете страни на тръ-
бопровода;
3. за участък с диаметър, по-малък от
300 mm—30 m от двете страни на тръбопровода.
(2) Охранителната зона за помпените стан-
ции е 100 m от границите на площадката във
всички посоки.
(3) За всяка непрекъсната тръбопроводна
отсечка с налягане, по-високо от 1,6 МРа, и с
дължина до 1600 m се определя зона с широчи-
на 150 m от двете страни на тръбопровода. В
зависимост от съществуващото или предвиде-
ното по действащите устройствени планове зас-
трояване с жилищни сгради и други обекти в
територията на тази зона тръбопроводните учас-
тъци се класифицират в следните класове:
1. клас 1 е всеки участък от тръбопровода,
разположен в територията по ал. 3, на която са
разположени 10 или по-малко жилищни сгради;
2. клас 2 е всеки участък от тръбопровода,
разположен в територията по ал. 3, на която са
разположени над 10 до 45 жилищни сгради;
3. клас 3 е:
а) всеки участък от тръбопровода, разполо-
жен в територията по ал. 3, на която са разпо-
ложени над 45 жилищни сгради;
б) всеки участък от тръбопровода, който се
намира в район, в който тръбопроводът е раз-
положен на разстояние не по-малко от 80 m от
сграда или малка, самостоятелно обособена зона
за събиране на хора (детска площадка, зона за
отдих, открит театър или друго място за общест-
вени събирания), която е заемана от 20 или
повече лица най-малко 5 дни в седмицата за 10
седмици на всеки 12-месечен период, като не е
необходимо седмиците да са последователни,
или промишлен обект с пребиваване на повече
от 20 и по-малко от 100 лица;
4. клас 4 е всеки участък от тръбопровода,
разположен в територия, на която е разполо-
жено 4 и повече етажно жилищно застрояване
или промишлен обект с пребиваване на повече
от 100 лица.
(4) При определяне броя на жилищните сгра-
ди по ал. 3, т. 1—3 всяко самостоятелно жили-
ще в жилищна сграда се приема за отделна жи-
лищна сграда.
(5) Дължините на зоните от класове 2, 3 и 4 се
определят при спазване на следните изисквания:
1. зоната на тръбопроводи клас 4 трябва да
завършва на 200 m след най-крайната 4 или
повече етажна сграда или промишлен обект;