Държавен вестник, бр. 103, 2020 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
частите на проектите, отнасящи се до газовите 
съоръжения и инсталации.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органите за технически надзор извърш-
ват експертиза на проекта по ал. 1 в 14-дневен 
срок от получаването му и заверяват проекти 
за обекти, в които ще функционират до 2 съ-
оръжения, и тези, в които ще функционират 
автомобилни газоснабдителни станции, газо-
снабдителни станции и пунктове за пълнене 
на бутилки с втечнен въглеводороден газ. За 
проекти на обекти, в които ще функционират 
от 3 до 5 съоръжения, този срок е 21 дни. При 
установяване на несъответствия с нормативни 
изисквания и непълноти се предоставя въз-
можност за отстраняването им в срок, не по-
дълъг от 7 дни. Допълнително представените 
документи се разглеждат в 14-дневен срок от 
получаването им.“
§ 56. В чл. 187 ал. 2 се изменя така:
„(2) Органите за технически надзор заве-
ряват документацията по ал. 1 в 14-дневен 
срок за съответствието є с изискванията на 
наредбата. При установяване на несъответ-
ствия с нормативни изисквания и непълноти 
се предоставя възможност за отстраняването 
им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнител-
но представените документи се разглеждат в 
14-дневен срок от получаването им.“
§ 57. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. Ремонтът на газови съоръжения, 
газови инсталации, газопроводи, горивни 
уредби и бутилкови инсталации се извършва 
по техническа документация, заверена от 
органите за технически надзор в 14-дневен 
срок за съответствието є с изискванията на 
наредбата. При установяване на несъответ-
ствия с нормативни изисквания и непълноти 
се предоставя възможност за отстраняването 
им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнител-
но представените документи се разглеждат в 
14-дневен срок от получаването им.“
§ 58. Член 188а се изменя така:
„Чл. 188а. Органите за технически над-
зор са длъжни да въвеждат в изградена от 
ДАМТН компютризирана информационна 
система информация за всички извършени 
дейности по ремонтиране и преустройване 
на тези съоръжения.“
§ 59. В чл. 191 се правят следните измене-
ния и допълнения: 
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „съответствие“ се 
добавя „от производителя на български език“;
б) в т. 2:
аа) в буква „в“ след думата „съединения“ 
се добавя „чрез спояване и заваряване съ-
гласно чл. 104“;
бб) създава се буква „г“:
„г) процедури и контрол по изпълнението 
и качеството на неразглобяемите съедине-
ния чрез пресоване на фитинги в студено 
състояние на газопроводите в съответствие 
с изискванията на БДС ЕN 1775.“
2. Алинея 4 се отменя. 
§ 60. В чл. 192 т. 3 се изменя така:
„3. удостоверения (сертификати) за ка-
чество на материалите и/или декларации за 
съответствие на съставните части, използвани 
при преустройството;“.
§ 61. Създава се чл. 192а:
„Чл. 192а. На газовите съоръжения и ин-
сталации, за които има наредби по чл. 7 от 
ЗТИП и на които е извършено преустройство, 
което е довело до:
1. повишаване на изчислителното или мак-
симално допустимото работно налягане, или
2. повишаване на изчислителната или 
максимално допустимата работна темпера-
тура, или
3. промяна на конструкцията на елементи 
под налягане или на устройствата за безо-
пасност или промяна на работния флуид, 
преди пускането им в експлоатация трябва 
да се извърши оценяване на съответствието 
със съществените изисквания, определени 
в приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.“
§ 62. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. (1) Органите за технически надзор 
извършват следните технически прегледи на 
газовите уреди, на газопроводите, газовите 
съоръжения, газовите инсталации, горивните 
уредби и бутилковите инсталации:
1. първоначални – след регистрирането им;
2. периодични:
а) на газопроводите, газовите съоръжения, 
газовите инсталации, горивните уредби, газо-
вите уреди и бутилковите инсталации – най-
малко веднъж на 1 година;
б) периодични с изпитване на якост и 
плътност – на газопроводите, газовите съ-
оръжения, газовите инсталации, горивните 
уредби и бутилковите инсталации – най-малко 
веднъж на 8 години;
3. след преустройство;
4. когато не са експлоатирани повече от 
12 месеца;
5. след подмяна или ремонт на елементи 
под налягане;
6. по искане на ползвателя;
7. внезапни.
(2) При техническите прегледи по ал. 1 
органите за технически надзор извършват:
1. проверка за съответствието на газовото 
съоръжение или инсталация с документите 
по чл. 191, ал. 3 или чл. 192;
2. външен преглед;
3. проверка за наличието на маркировка за 
съответствие със съществените изисквания на