Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 87

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
1. договори за използване на непродадената раз-
полагаемост на кондензационните електрически
централи;
2. договори за използване на ВЕЦ и ПАВЕЦ на
обществения доставчик;
3. активиране на предложения на пазара на ба-
лансираща енергия от страна на ползвателите на
електропреносната мрежа в съответствие с Прави-
лата за търговия с електрическа енергия;
4. договори с оператори на или доставчици от
други електроенергийни системи.
Чл. 105. (1) Резервът за третично регулиране може
да се активира от диспечерския център на електро-
енергийния системен оператор без намеса на опера-
тивния персонал в електрическата централа, когато
генераторите са оборудвани със средства за дистан-
ционно управление.
(2) Активирането на резерва за третично уп-
равление, който не е оборудван със средства за
дистанционно управление, се извършва чрез наме-
сата на оперативния персонал в съответните енер-
гийни обекти на основата на диспечерски разпо-
реждания.
(3) Активирането на резерва за третично регу-
лиране от съседни системи се извършва след съг-
ласуване със съответните оператори на електро-
енергийни системи чрез промяна на графика за
обмен.
(4) Резервът на кондензационни или хидроагре-
гати след активиране може да бъде въведен във вто-
ричното регулиране на честотата и обменните мощ-
ности с цел възстановяване на резерва за вторично
регулиране.
Чл. 106. (1) Планирането на резерва за третично
регулиране се извършва в координация с планиране-
то на резерва за надеждност на снабдяването на
потребителите с електрическа енергия (студения
резерв).
(2) Определянето на необходимата ежедневна
мощност на резерва за третично регулиране се из-
вършва по следната емпирична формула:
Рt = 1,1 (Р1000), MW,
където Р1000 е работната мощност на най-голе-
мия блок за деня.
(3) При установяване на недостатиг на третичен
резерв електроенергийният системен оператор ак-
тивира студен резерв в необходимия размер.
Чл. 107. (1) Всички източници, използвани за
третично регулиране, се подреждат в приоритетни
списъци в срокове и по начин, указани в Правилата
за търговия с електрическа енергия.
(2) Приоритетните списъци по ал. 1 са за:
1. компенсиране на недостига на генераторна
мощност в електроенергийната система;
2. компенсиране на излишъка на генераторна
мощност в електроенергийната система.
(3) Списъците съдържат информация за източ-
ниците на балансираща енергия за всеки единичен
период на търговия.
(4) Техническите параметри, характеризиращи
динамиката на процеса на промяна на активната
мощност на всеки източник на балансираща енер-
гия в съответствие с Правилата за търговия с елек-
трическа енергия, са неделима част от приоритет-
ните списъци по ал. 1.
Раздел VI
Планиране режима на работа на електропре-
носната електрическа мрежа
Чл. 108. Целта на планирането на режима на
работа на електропреносната мрежа е създаването
на необходимите условия за нормална и икономич-
на работа на електроенергийната система и за про-
веждане на необходимите планови и принудителни
ремонти на съоръженията, без да се нарушават кри-
териите за сигурност, посочени в чл. 13. Планиране-
то се осъществява чрез:
1. разработване на годишни програми за ремонт
на съоръженията от електропреносната мрежа;
2. оперативно планиране.
Чл. 109. Електроенергийният системен оператор,
съгласувано с преносното предприятие, разработва
програма за ремонта на съоръженията в електро-
преносната мрежа за текущата календарна година.
Чл. 110. Годишната програма за ремонт на съо-
ръженията от електропреносната мрежа посочва
началната дата, продължителността на ремонта, през
който съоръжението няма да бъде разполагаемо, и
задължителните условия, които трябва да бъдат
изпълнени при извеждане на съоръжението от рабо-
та, ако има такива.
Чл. 111. При разработването на програмата за
ремонт се спазват следните приоритети:
1. изпълняване на критериите за сигурност, по-
сочени в чл. 13;
2. съгласувани дългосрочни договори и програ-
ми за доставка на електрическа енергия;
3. ремонтна програма на производствените мощ-
ности на производителите на електрическа енергия;
4. съгласувани договори и програми на външни
партньори за ремонт или за изграждане на нови
съоръжения.
Чл. 112. Годишната програма за ремонт на съо-
ръженията се разработва по следната процедура:
1. преносното предприятие и ползвателите на
електропреносната мрежа изпращат на електроенер-
гийния системен оператор до края на септември на
календарната година, предшестваща плановата го-
дина, заявките си за ремонт на съоръжения в своите
електрически мрежи, както и други специфични
изисквания, които трябва да бъдат взети под внима-
ние при разработването на годишната програма за
ремонт на съоръженията от електропреносната
мрежа;
2. до края на октомври на същата календарна
година електроенергийният системен оператор под-
готвя предложение за годишна ремонтна програма,
където се посочват:
а) диспечерското наименование на съоръжение-
то, което ще се извежда от работа за ремонт;
б) начална дата и необходима продължителност
на ремонта;
в) кратко описание на ремонтните работи;
г) други условия или изисквания, ако има такива;
3. до края на ноември на календарната година,
предшестваща плановата година, електроенергий-
ният системен оператор, съгласувано с преносното
предприятие, разработва годишната програма за
ремонта на съоръженията, следвайки приоритети-
те, посочени в чл. 111; съгласуваната годишна прог-
рама за ремонт на съоръженията на електропренос-
ната мрежа се предоставя на всички ползватели на
електропреносната мрежа;