Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
стойност на максимума не превишава 70 V 
за номинално постоянно напрежение 60 V и 
съответно 140 V за номинално постоянно на­
прежение 120 V.
5. „Допирно напрежение (напрежение при 
допир)“ е напрежение, възникващо при повреда 
на изолация между части, едновременно дос­
тъпни за допиране.
6. „Изчислително допирно напрежение“ е 
най-високото допирно напрежение, което може 
да възникне при дефект на изолация с незна­
чителен импеданс в електрическата уредба.
7. „Допустимо допирно напрежение“ (UL) 
е най-високото допирно напрежение, за което 
се допуска да се задържи неограничено дълго 
време при определени условия на външни 
въздействия.
8. „Достъпна токопроводима част (корпус)“ 
е токопроводима част на електрическо съоръ­
жение, която е достъпна за допиране и която 
нормално не е под напрежение, но може да 
попадне под напрежение при повреда на изо­
лация.
9. „Непринадлежаща на уредбата токо­
проводима част (странична токопроводима 
част)“ е токопроводима част, която не е част 
от електрическата уредба, но е в състояние да 
разпространява потенциал, обикновено потен­
циала на земята.
10. „Изравняване на потенциалите“ е елек­
трическа връзка между различни достъпни 
токопроводими части и непринадлежащи (чуж­
ди) на уредбата части, осигуряваща им един 
и същ потенциал или приблизително равни 
потенциали.
11. „Електрическа верига (верига)“ е част от 
електрическа уредба, защитена срещу свръхто­
кове чрез едно или повече защитни устройства.
12. „Крайна верига (токов кръг)“ е елек­
трическа верига, свързана директно към по­
требители на електрическа енергия или към 
инсталационни контакти.
13. „Изчислителен ток на веригата“ е стойност 
на тока, която трябва да се отчита при избора 
на характеристиките на частите на веригата. 
При непрекъсната работа изчислителният ток 
съответства на допустимия ток на натоварване 
на веригата при нормална работа. При пре­
късвана работа се разглежда еквивалентният 
в термично отношение ток, който при непре­
късната работа загрява частите на веригата до 
същата температура.
14. „Допустим ток за проводник“ е уста­
новената стойност на тока, който може да 
преминава през проводника при определени 
условия, като неговата установена температура 
не превишава определена стойност.
15. „Свръхток“ е всеки ток, който превишава 
номиналния (обявения) ток.
16. „Ток на претоварване“ е свръхток, който 
може да се появи в електрически изправна 
верига.
17. „Разединяване“ е действие, чрез което 
се осигурява изключване на напрежението на 
цялата уредба или на част от нея, като за цели­
те на безопасността уредбата или съответната 
част от нея се отделя от всички източници на 
електрическа енергия.
18. „Изключване за механично обслужване“ 
е действие, с което се прекъсва електрическото 
захранване на част или на части от оборудване 
с оглед избягване на опасности, различни от 
тези, дължащи се на електрически ток или на 
електрическа дъга, по време на неелектрически 
работи върху оборудването.
19. „Аварийно изключване“ е действие за 
възможно най-бързо отстраняване на внезапно 
възникнала опасност.
20. „Квалифицирано лице“ е лице, което има 
подходящо образование и достатъчен опит, за да 
избягва опасности и да предотвратява рискове, 
които може да създаде електричеството.
21. „Инструктирано лице“ е лице, на което 
са дадени достатъчно инструкции или което е 
под контрола на квалифицирано лице, за да 
избягва опасности и да предотвратява рискове, 
които може да създаде електричеството.
22. „Лице без подготовка“ е лице, което не 
е нито квалифицирано, нито инструктирано.
23. „Проверка“ е действие, посредством 
което се проверява съответствието с определе­
ни изисквания. Проверката включва преглед, 
измерване и/или изпитване.
24. „Преглед (външен преглед)“ е визуален 
преглед на документация, елемент или съв­
купност от елементи на електрическа уредба 
за установяване на съответствие с определени 
изисквания.
25. „Измерване“ е дейност, която се из­
вършва с предписано средство за измерване 
за установяване на стойностите на величина 
за количествено оценяване на съответствието 
с определено изискване.
26. „Изпитване“ е дейност, която се извършва 
с предписано съоръжение за качествено оце­
няване на съответствието с определено изиск­
ване – например „издържа“ или „не издържа“ 
изпитвателно напрежение 1 kV за 1 min.
27. „Поддържане“ е съвкупност от техничес­
ки, организационни и контролни действия за 
осигуряване на нормалното експлоатационно 
състояние на електрическата уредба и на ней­
ната надеждност, безаварийност и безопасност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 18, 
ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отменя 
Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграж­
дане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 
и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и 
бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.).