Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 49

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
Чл. 157. (1) За двутръбни топлопреносни
мрежи с подаване на топлина за отопление се
предвижда централно качествено регулиране по
отоплителен график.
(2) За двутръбни топлопреносни мрежи с
топлоносител вода със съвместно подаване на
топлина за промишлени предприятия и населе-
ни места се приема регулиране по отоплител-
ния график за населените места.
Чл. 158. (1) За двутръбни топлопреносни
мрежи с топлоносител вода с подаване на топ-
лина за отопление и за ГВБН се предвижда
централно качествено регулиране по отоплите-
лен график в границите на изменение на темпе-
ратурата на водата в подаващата линия от мак-
сималната температура, съответстваща на из-
числителната температура на външния въздух
за проектиране на отоплителните инсталации,
до минимално необходимата температура за
осигуряване на приетата температура на ГВБН.
(2) В диапазона на температурите на външ-
ния въздух извън посочените в ал. 1 в подава-
щата линия на топлопреносната мрежа се под-
държа постоянна температурата на водата, рав-
на на минималната температура, като допъл-
нително се приема местно регулиране на пода-
ването на топлина за отопление и вентилация.
Чл. 159. При битово горещо водоснабдяване
за градските райони се приема централно регу-
лиране по повишен или коригиран температу-
рен график. Изчисляването се извършва в зави-
симост от системата в схемата на битовото го-
рещо водоснабдяване и по отношението на сред-
ночасовия товар за ГВБН и максималния часов
товар за отопление, характерни за сградите в
топлоснабдявания район.
Чл. 160. При отделни магистрални топло-
проводи за промишлените зони и жилищните
райони, получаващи топлина от общи подгре-
вателни устройства в топлоизточника, се пред-
виждат различни температурни графици за все-
ки отделен топлопровод за сметка на допълни-
телно регулиране при колекторите в топлоиз-
точника.
Чл. 161. За двутръбни топлопреносни мре-
жи с топлоносител вода, които през летния
период осигуряват само ГВБН, както и за от-
делни мрежи за горещо водоснабдяване се пред-
вижда централно количествено регулиране.
Чл. 162. Максималната температура на во-
дата на подаващата линия на двутръбните топ-
лопреносни мрежи с топлоносител вода при
изчислителна температура на външния въздух
за проектиране на отоплителните инсталации е
140 °С.
Чл. 163. За двутръбни топлопреносни мре-
жи с топлоносител вода на отделни райони, при-
съединени към общата топлопреносна мрежа и
регулирани по температурен график с по-ниска
температура на водата, за съответстващото
понижаване на температурата на водата в по-
даващата линия се предвиждат смесителни
помпи или топлообменни станции.
Чл. 164. (1) Топлообменниците за ГВБН в
абонатните станции и свързаните с тях съоръ-
жения се проектират и изграждат така, че да не
се създава възможност за контакт между топ-
лоносителя и водата в инсталацията за ГВБН.
Материалите и повърхностите на топлообмен-
ниците, които влизат в контакт с водата от сис-
темата за ГВБН, трябва да бъдат подходящи за
вода за питейни цели.
(2) Температурата на водата, постъпваща в
инсталациите за ГВБН, не трябва да надвишава
65 °С и да не е по-ниска от 55 °С.
(3) Температурата по ал. 2 се поддържа ав-
томатично.
Чл. 165. При построяване на температурния
график температурата на външния въздух в
началото и в края на отоплителния сезон се
приема +12 °С, температурата на въздуха в сгра-
дата се приема, както следва: за жилищни сгра-
ди—+ 20 °С, за производствени сгради—+18 °С,
за общи мрежи на жилищни и производствени
сгради—+20 °С, независимо от съотношението
на топлинните товари.
Чл. 166. При проектиране на нови обекти,
които се присъединяват към съществуваща ТСС,
се приема изчислителният температурен гра-
фик на системата.
Раздел II
Защита, автоматичен контрол и управление
Чл. 167. 3а защита на топлопреносните мре-
жи и за поддържане на установените режими на
работа се предвижда:
1. автоматично регулиране на подаването на
топлина;
2. автоматизация на работата на:
а) помпените станции (мрежови, междинни,
смесителни, дренажни, кондензни и др.);
б) секциониращите устройства за установя-
ване на различни зони на налягане;
в) топлообменните станции и абонатните
станции при потребителите.
Чл. 168. Автоматизацията на междинните
помпени станции в подаващата и обратната
линия на водните топлопреносни мрежи оси-
гурява:
1. блокировка на помпените агрегати за ав-
томатично включване на резервната помпа при
аварийно изключване на работната помпа;
2. блокировка на електродвигателите и ши-
бърите на напорната страна на помпите за ав-
томатично затваряне на шибъра при аварийно
изключване на работната помпа и едновремен-
но отваряне на шибъра при включване на ре-
зервната помпа (приема се, когато помпата се
пуска при затворен шибър);
3. автоматично регулиране на налягането
пред помпите, включени в обратната линия;
4. автоматично превключване от основно-
то на резервното електрозахранване при спад
или липса на напрежение в основното зах-
ранване.