Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 141

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  141  
6. Продукти, използвани при проектиране на инсталации
Отнася се за:
електрически и оптични кабели и аксесоари; подземни тръби и пожарозащитни сис-
теми за кабели
Стандарт/и
EN 13501-3
Класификация:
PH
15
30
60
90
120
Забележки:
----------
Отнася се за:
силови или сигнални кабели или системи с малък диаметър (< 20 mm) и проводник 
с размери ≤ 2.5 mm2
Стандарт/и
EN 13501-3, EN 50200
Класификация:
P
15
30
60
90
120
Забележки:
----------
7. Продукти за приложение за защита в системи за контрол на дим и топлина
Забележка. Необходимо е да се има предвид, че цитираните в тази точка стандарти се актуализират.
Отнася се за:
канали за контрол на дима с едно отделение
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-9, EN 12101-7
Класификация:
Е300
30
60
90
120
E600
30
60
90
120
Забележки:
За канали само с едно отделение в класификацията се отбелязва „единичен (single)“. 
Освен това с добавяне на символа ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали каналите са подходящи 
за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне на символа ‘S’ се определя 
норма на изтичане, по-малко от 5 m3/h/m2. За канали, които нямат класификация ‘S’, 
се определя норма на изтичане, по-малко от 10 m3/h/m2. ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ показват, 
че е подходящо да се използват до тези стойности на налягане, измерени в окръжа-
ващата среда.
Отнася се за:
канали за контрол на дима с повече от едно отделение
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-8, EN 12101-7
Класификация:
EI
30
60
90
120
Забележки:
За канали с повече от едно отделение в класификацията се отбелязва ����������
„многоком-
понентен (multi)“. Освен това с добавяне на символа ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали 
каналите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне 
на символа ‘S’ се определя норма на изтичане, по-малко от 5 m3/h/m2. За канали, 
които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко от 10 m3/h/
m2. ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ показват, че е подходящо да се използват до тези стойности на 
налягане, измерени в окръжаващата среда.
Отнася се за:
демпфери (овлажнители) за контрол на дима с едно отделение 
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1,3, EN 1366-9, 10, EN 12101-8
Класификация:
Е300
30
60
90
120
E600
30
60
90
120
Забележки:	
За демпфери само с едно отделение в класификацията се отбелязва „единичен (single)“. 
С ‘HOT (горещ)“ 400/30’ (висока температура при работа) се посочва, че демпферът
може да бъде отворен или затворен в границите на 30 min при температура, по-нис­
ка от 400°С, т.е. че демпферът може да се използва само с класификация Е600.
Със символите ‘ved’, ‘vew’, ‘vedw’ и/или ‘hed’ ‘hew’ ‘hedw’ се отбелязва, че демпферите са под-
ходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване заедно с монтиране в канал
или в стена или в двете съответно. С добавяне на символа ‘S’ се определя норма на
изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. За демпфери, които нямат класификация ‘S’, се 
определя норма на изтичане, по-малко от 360 m3/h/m2. Тази стойност се приема за
всички демпфери с норма на изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. За демпфери с норма 
на изтичане от 200 до 360 m3/h/m2 се приема норма на изтичане 360 m3/h/m2. Нормите 
за изтичане са както при температура на окръжаващата среда, така и при завишена 
температура.
С добавяне на числата ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ се отбелязва, че е подходящо да се използват 
до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.