Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 59

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
4. операторът на електропреносната мрежа, 
за да осигури необходимия резерв по реактивна 
мощност за реализиране на планирания режим 
по напрежение, издава диспечерски разпореж-
дания за промяна на режима на регулиращите 
средства на преносната мрежа:
а) шунтиращи реактори;
б) кондензаторни батерии;
в) статични компенсатори;
г) гъвкави статични системи за управле-
ние – FACTS;
д) силови автотрансформатори;
е) електропроводи;
5. операторът на електропреносната мрежа 
издава диспечерски разпореждания до операто-
рите на разпределителни мрежи за:
а) промяна на зададения график по напре-
жение или зададената реактивна мощност на 
генераторите, присъединени към разпределител-
ната мрежа, с цел поддържане на планираните 
стойности на напрежението в съответното място 
на присъединяване на разпределителната към 
преносната мрежа;
б) включване и изключване на компенсира-
щите средства, присъединени към съответната 
разпределителна мрежа;
6. операторът на електропреносната мрежа 
осъществява непрекъснат контрол за изпълне-
нието на графиците по напрежение в местата 
на присъединяване на мрежите или уредбите на 
ползвателите към преносната мрежа;
7. производителите на електрическа енергия 
са длъжни:
а) да участват в регулирането на напрежени-
ето в мястото на присъединяване към пренос-
ната мрежа в съответствие с техническите си 
възможности и изискванията на оператора на 
електропреносната мрежа съгласно условията, 
посочени в Договора за достъп;
б) да изпълняват незабавно диспечерските 
нареждания за промяна на заданието по на-
прежение;
в) да изпълняват незабавно диспечерските 
нареждания за промяна режима на регулиране 
на напрежението;
г) синхронните генератори трябва да работят 
с постоянно въведени в работа автоматични 
регулатори на възбуждането (АРВ), като приори-
тетният им режим е „регулатор по напрежение“;
д) системните стабилизатори (PSS) във въз-
будителните системи трябва да се включват 
автоматично след влизането на генератора в 
паралел с ЕЕС и да се изключват автоматично 
при преминаване на блока в островен режим или 
при отделяне от мрежата; самоволното извеждане 
на PSS от персонала на централата се смята за 
неизпълнение на диспечерско нареждане;
е) да осъществяват автоматичен контрол за 
изпълнението на зададените графици по напре-
жение;
8. операторите на разпределителни мрежи 
са длъжни да изпълняват разпорежданията на 
оператора на електропреносната мрежа във 
връзка с поддържане на напреженията в местата 
на присъединяване на разпределителната към 
преносната мрежа в съгласуваните граници;
9. когато производител, присъединен към 
преносната мрежа, не е в състояние да участва 
в регулирането на напрежението, е необходимо 
да монтира допълнителни компенсиращи ус-
тройства или в договора за достъп се посочват 
специфични условия за експлоатация.
Раздел V
Преодоляване на теснините в преносната мрежа 
и по междусистемните електропроводи
Чл. 159. (1) Целта на преодоляването на тес­
нините (недостатъчната преносна способност) 
е да гарантира сигурната и безаварийна работа 
на електроенергийната система при задоволя-
ване в максимална степен на потребностите на 
ползвателите на преносната мрежа от пренос 
на електроенергия.
(2) В процеса на управление на електрое-
нергийната система в реално време операторът 
на преносната мрежа е длъжен да поддържа 
определената по чл. 114 максимална преносна 
способност на преносната мрежа и в нормални 
условия да гарантира продадената преносна 
способност.
Чл. 160. (1) Преодоляването на теснините 
по междусистемните електропроводи се осъ-
ществява съвместно с операторите на съседните 
зони/блокове.
(2) При взаимоотношенията си със засегнатите 
съседни оператори в съответствие с класифи-
кацията и правилата, действащи в ENTSO-E, 
операторът на електропреносната мрежа опре-
деля и разпределя търговските права за пренос 
по междусистемните електропроводи съгласно 
двустранни и многостранни споразумения.
(3) Операторът на електропреносната мрежа 
отговаря за местата за измерване на обменената 
електроенергия по междусистемните електро-
проводи.
(4) Операторът на електропреносната мрежа 
отговаря за данните, предоставяни на коорди-
национните центрове по отношение на плани-
раните и реализираните обмени и определяне 
на компенсационни програми.
(5) Операторът на електропреносната мрежа е 
страна по Споразумението за междуоператорско 
компенсиране при презграничен обмен.
Чл. 161. Операторът на електропреносната 
мрежа е длъжен да поддържа обмена на елек-
троенергия между ползвателите в допустимите 
граници на определената по чл. 114 максимална 
пропускателна способност на преносната мрежа.
Чл. 162. Недостиг на пропускателната спо-
собност на преносната мрежа в реално време 
може да възникне поради:
1. нарушаване на договорените графици на 
доставки на електроенергия между ползвателите;
2. изключване на елемент от преносната 
мрежа;
3. изключване на мощност в електроенер-
гийната система.