Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 49

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
Чл. 16. Пресичането на електрически кабе-
ли и на кабели на технологичната далекосъоб-
щителна мрежа с преносния газопровод е под
ъгъл 90° спрямо оста на газопровода. Кабелите
се поставят в стоманена тръба, чиито краища
са на разстояние най-малко 5 m от оста на га-
зопровода.
Чл. 17. Допуска се надземните кабелни да-
лекосъобщителни линии и газопроводи да се
проектират върху общи опори, като кабелната
линия се полага в стоманена тръба.
Чл. 18. За кабелите на технологичната дале-
косъобщителна мрежа при необходимост се
осигурява мълниезащита.
Чл. 19. При необходимост от защита на ка-
белните линии на технологичната далекосъоб-
щителна мрежа от електрохимична корозия
такава се проектира едновременно със защита-
та на газопровода.
Чл. 20. (1) Необслужваеми усилвателни пунк-
тове на технологичната далекосъобщителна
мрежа може да се изграждат на разстояние най-
малко 7 m от оста на газопровода.
(2) Вратата на надземната част на необ-
служваемите усилвателни пунктове се ориен-
тира откъм противоположната на газопрово-
да страна.
Раздел IV
Компресорни станции
Чл. 21. Компресорните станции са взриво-
опасни съоръжения към преносните мрежи,
предназначени за повишаване на налягането на
природния газ с цел транспортирането му в пре-
носната мрежа.
Чл. 22. (1) Сградите на територията на КС,
в които има газови технологични съоръжения,
се проектират от негорими материали при спаз-
ване изискванията на раздел VI от наредбата
по чл. 200, ал. 1 ЗЕ и на нормите за пожарна
безопасност.
(2) За сгради, в които са монтирани техноло-
гичните съоръжения на КС, не се допуска да
бъдат проектирани с П-, Т- или Ш-образна кон-
фигурация.
(3) Пътищата на и до територията на КС се
проектират с твърда настилка.
(4) Около газовите съоръжения на КС се
изгражда противопожарен път в съответствие
с изискванията на нормите за пожарна безопас-
ност.
(5) Територията на КС се осигурява със сис-
тема за физическа защита.
Чл. 23. Помещенията на КС, в които са мон-
тирани газови съоръжения, се осигуряват със:
1. аварийна вентилация, осигуряваща без-
опасност на персонала срещу възможни ин-
циденти, свързани с натрупвания на газ в по-
мещенията;
2. далекосъобщителни връзки;
3. мълниезащитна и заземителна инсталация;
4. постоянно електрозахранване;
5. водопроводна и канализационна инстала-
ция—при необходимост.
Чл. 24. При проектирането на КС освен изиск-
ванията на тази наредба се спазват и правилата
и нормативите на чл. 52—58 от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Раздел V
Газорегулиращи станции и автоматични
газорегулиращи станции
Чл. 25. Газорегулиращите станции и АГРС
са взривоопасни съоръжения за регулиране на
налягането на природния газ при постъпване-
то му от преносната мрежа в разпределител-
ните мрежи.
Чл. 26. (1) Газорегулиращите станции и
АГРС се проектират на открито, под техноло-
гични навеси или в закрити помещения.
(2) Технологичните навеси и помещенията
на ГРС и АГРС се проектират от негорими ма-
териали и неискрообразуващи подови настилки.
(3) В помещенията с монтирани газови съо-
ръжения се проектира аварийна вентилация във
взривобезопасно изпълнение, включването на
която се дублира със звуков и светлинен сигнал.
(4) Пътищата на и до територията на ГРС и
АГРС се проектират с твърда настилка.
(5) Газорегулиращите станции и АГРС се
осигуряват с огради и други средства за защита
в съответствие с изискванията на Наредба № 7
от 1998 г. за системите за физическа защита на
строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр.,
бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г. и
бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).
Чл. 27. В ГРС и АГРС може да се проектира
отопление в зависимост от климатичните усло-
вия и конструкцията на прилаганите регулато-
ри и контролно-измервателни прибори (КИП).
Чл. 28. Помещенията и площадките на съо-
ръженията на ГРС и АГРС се осигуряват с ин-
сталациите по чл. 23, т. 2—5.
Чл. 29. При проектирането на ГРС и АГРС
освен изискванията на тази наредба се спазват
и правилата и нормативите на чл. 60—63 от
наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Раздел VI
Газоизмервателни станции
Чл. 30. Газоизмервателните станции са съ-
оръжения за измерване на количеството на
преминалия природен газ. Те се монтират в
близост до или на газопроводите от пренос-
ната мрежа.
Чл. 31. Газоизмервателните станции се про-
ектират надземно.
Чл. 32. Около сградата и съоръженията на
ГИС се осигурява свободен достъп за противо-
пожарната техника.
Чл. 33. При проектирането на ГИС се при-
лагат и правилата и нормативите на раздел V
от тази глава и чл. 67 от наредбата по чл. 200,
ал. 1 ЗЕ.