Държавен вестник, бр. 53, 2015 г., стр. 13

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
делителните мрежи, както и на оперативния 
дежурен персонал от електроенергийните 
обекти и електрическите уредби на потреби­
телите (ДВ, бр. 17 от 2008 г.);
6. предоставят на съответния оператор на 
мрежа всички данни за експлоатационните 
граници и характеристики на инсталациите 
за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия;
7. предоставят на съответния оператор 
на мрежа актуалните режимно-балансови 
изпитания на инсталациите за комбинира­
но производство, направени при пускане в 
експлоатация, след основен ремонт и/или 
модернизация;
8. осигуряват на съответния оператор на 
мрежа възможност за оперативен контрол, 
като му предоставят, в реално време, след­
ните данни: 
a) за кондензационна турбина с едно или 
повече регулируеми пароотнемания:
аа) разход, налягане и температура на парата 
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и 
с комбинираното производство на топлинна 
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност 
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на 
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температура на 
регулируемите пароотнемания; когато няма 
техническа възможност за измерване на 
разход на регулируемите пароотнемания, 
се предоставя информация за отдаваната 
топлинна мощност;
б) за парна турбина с регулируемо/и па­
роотнемане/ия и противоналягане:
аа) разход, налягане и температура на парата 
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и 
с комбинираното производство на топлинна 
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност 
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на 
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температура на ре­
гулируемото/ите пароотнемане/ия);
дд) разход, налягане и температура на 
противоналягането;
в) за парна турбина с регулируемо/и паро­
отнемане/ия и бойлеркондензатор:
аа) разход, налягане и температура на парата 
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и 
с комбинираното производство на топлинна 
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност 
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на 
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температура на ре­
гулируемото/ите пароотнемане/ия;
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат 
за инсталации за комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия:
1. с противоналегателна парна турбина;
2. с кондензационна парна турбина с па­
роотбор;
3. с газова турбина с оползотворяване на 
топлинната енергия;
4. парогазови инсталации с оползотворяване 
на топлинната енергия;
5. други видове инсталации/съоръжения 
или комбинации от тях за едновременното 
производство в рамките на един процес на 
топлинна енергия и електрическа енергия.
Г л а в а  в т о р а
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕК­
ТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ЦЕНТРАЛИ С 
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 2. Производителите на електрическа 
енергия от топлоелектрическите централи с 
комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия са задължени да: 
1. заявяват търговски графици за доставка 
на електрическа енергия, съответстващи на 
полезната топлинна енергия, и която да по­
крие показателя за висока ефективност, освен 
ако не е договорено изкупуване на по-голяма 
мощност, в резултат на сключени договори 
по реда на глава девета, раздел VІІ от Зако­
на за енергетиката или участие на пазара на 
балансираща енергия;
2. намаляват електрическата мощност или 
да извършват друго действие, разпоредено от 
оператора, чрез който имат достъп до елек­
троенергийната система (наричан по-нататък 
„съответния оператор на мрежа“), съгласно 
чл. 73 от Закона за енергетиката, като в този 
период производителите на електрическа 
енергия от топлоелектрическите централи 
с комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия не носят отговорност 
за небаланс съгласно Правилата за търговия 
с електрическа енергия по чл. 21, ал. 1, т. 9 
от Закона за енергетиката;
3. намаляват или увеличават електриче­
ската мощност при активиране от страна 
на оператора на електропреносната мрежа 
на предложенията им в случаите, когато са 
доставчик на балансираща енергия;
4. поддържат електрическа мощност, съ­
ответстваща на полезния топлинен товар и в 
съответствие с т. 1, ако не е разпоредено друго 
от оператора на мрежата съобразно т. 2 и 3;
5. предоставят на съответния оператор на 
мрежа електрическа и технологична схема на 
инсталацията за комбинирано производство 
съгласно чл. 119, т. 10 от Наредба № РД-16-57 
от 28.01.2008 г. за дейността на операторите 
на електроенергийната система и на разпре­