Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
ващи енергия, отнесен към един квадратен 
метър от общата климатизирана площ на 
сградата (Аклим.,m2). Интегрираната енергий­
на характеристика на сградата „специфично 
годишно потребление на първична енергия“ 
(kWh/m2.год.) се удостоверява със сертификата 
за енергийни характеристики, регламентиран 
за нови и за съществуващи сгради в ЗЕЕ. 
(3) Стойността на общата (интегрирана) 
енергийна характеристика на нова сгра­
да – „специфично годишно потребление на 
първична енергия“ (kWh/m2.год.), се изчисля­
ва по методиката съгласно приложение № 1 
въз основа на проектните данни и условия, 
приети в етапа на проектиране на сградата, 
вкл. режимните и техническите характерис­
тики на предвидените за изпълнение сградни 
технически системи. 
(4) Стойността на общата (интегрирана) 
енергийна характеристика на съществуваща 
сграда – „специфично годишно потребление на 
първична енергия“ (kWh/m2.год.), се изчислява 
в процеса на обследване за енергийна ефек­
тивност, както и за доказване на постигнатите 
енергийни спестявания след изпълнени енер­
госпестяващи мерки в съществуваща сграда 
по реда на Наредба № Е-РД-04-3 от 2016 г. 
за допустимите мерки за осъществяване на 
енергийни спестявания в крайното потребле­
ние, начините на доказване на постигнатите 
енергийни спестявания, изискванията към 
методиките за тяхното оценяване и начините 
за потвърждаването им (ДВ, бр. 38 от 2016 г.). 
Изчисленията се извършват по методиката 
съгласно приложение № 1 при спазване изис­
кванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. 
за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните 
спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) 
(Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г.).
(5) При обследване за енергийна ефек­
тивност на съществуваща сграда се изготвя 
технико-икономическа оценка за ефективност 
на разходите, необходими за изпълнение 
на мерките за повишаване на енергийната 
ефективност на сградата. Оценката включ­
ва групиране/комбиниране на мерките за 
енергоспестяване в пакети, които могат да 
послужат за планиране на инвестициите. 
(6) Технико-икономическата оценка по ал. 5 
определя индикативни финансови разходи и 
се извършва по съотношението „разходи – 
ползи“ съгласно приложение № 8 за повече 
от един пакет енергоспестяващи мерки, като 
задължително се извършва оценка на пакет 
за постигане на близко до нулево енерго­
потребление на сградата, при условие че за 
този пакет не е установена техническа и/или 
функционална неосъществимост.
Чл. 19. Техническото изискване към енер­
гийните характеристики се изразява с пока­
зателя „обобщен коефициент на топлопре­
минаване“ (Uоб., W/m2K) през ограждащите 
елементи на конструкцията на сградата в 
следните случаи:
1. за производствени сгради;
2. за нови сгради, проектирани на фаза 
идеен проект, които не са производствени.
Чл. 20. (1) Техническото изискване към 
енергийните характеристики се изразява с 
техническия показател „коефициент на топ­
лопреминаване“ (U, W/m2K) през ограждащите 
елементи на сградата и стойностите му през 
елементите на конструкцията не могат да бъдат 
по-големи от определените в таблици 2 и 4:
1. при надстрояване и/или пристрояване на 
съществуващи сгради, при които ограждащите 
елементи на надстроената или пристроената 
част обхващат до 25 на сто включително от 
площта на ограждащите елементи на същест­
вуващата сграда преди надстрояването и/или 
пристрояването є; изискването се прилага 
само в случаите, в които надстроената и/или 
пристроената част е със същото предназначе­
ние, както съществуващата сграда; 
2. при реконструкция, ремонт или пре­
устройство на самостоятелни обекти или 
отделни помещения в тях, намиращи се в 
обема на съществуваща сграда, когато са 
изпълнени едновременно следните условия:
а) строителните и монтажните работи об­
хващат до 25 на сто включително от площ­та 
на външните ограждащи елементи на същест­
вуващата сграда;
б) не се променя предназначението на обхва­
натите от СМР реконструирани/ремонтирани/
преустроени помещения или предназначението 
им се променя, но климатизираният им обем 
е по-малък от 10 на сто от общия климати­
зиран обем на сградата, в която се намират.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 коефициентите 
на топлопреминаване се изчисляват само за 
пристройката и/или надстройката с геомет­
ричните характеристики на пристроената и/
или достроената част. В случаите по ал. 1, 
т. 2 коефициентите на топлопреминаване 
се изчисляват само за реконструираните/
ремонтираните/преустроените помещения и 
с техните геометрични характеристики.
(3) Когато пристройката и/или надстрой­
ката по ал. 1, т. 1, както и обектите по ал. 1, 
т. 2 се предвиждат с различно предназначе­
ние от това на съществуващата сграда и е 
изпълнено условието на чл. 37, ал. 3 от ЗЕЕ, 
се прилага техническото изискване по чл. 18 
от наредбата. 
Чл. 21. (1) Изискванията за енергийна 
ефективност към сградите са следните: 
1. всички нови сгради от съответната 
категория в приложение № 2 се проектират 
с близко до нулево потребление на енергия 
съгласно определението в § 1, т. 28 от допъл­
нителните разпоредби на ЗЕЕ;
2. съществуващи сгради от съответната 
категория в приложение № 2, които са заети 
от публични органи, трябва да имат потреб­
ление на първична енергия най-малко в съ­
ответствие с клас „В“ съгласно изискванията 
на тази наредба;