Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 500. За граница между топлофикацион-
ните уредби по чл. 499 и топлопреносната мре-
жа се приема свързващата ги спирателна арма-
тура, монтирана на територията на топлоизточ-
ника или на неговата ограда.
Чл. 501. Топлофикационните уредби се екс-
плоатират, като се спазват изискванията на тази
и на останалите глави, свързани с топлоелек-
трическите централи.
Чл. 502. (1) Режимът на работа на топлофи-
кационната уредба (налягането и температура-
та на водата в подаващия тръбопровод и наля-
гането във връщащия тръбопровод) се поддър-
жа в съответствие със зададения от оператора
на топлопреносната мрежа.
(2) Температурата на водата в подаващия
тръбопровод на топлопреносната мрежа трябва
да съответства на приведената външна темпера-
тура на въздуха, зададена по утвърден график.
(3) Приведената температура се определя в
зависимост от измерената и прогнозната тем-
пература на външния въздух, измерената и прог-
нозната скорост на вятъра и други фактори.
(4) Допускат се отклонения на зададените с
режима параметри по ал. 1 в следните граници:
1. за температурата на водата, постъпваща в
топлопреносната мрежа—±2 °С;
2. за налягането в подаващия тръбопровод—
±5 на сто;
3. за налягането във връщащия тръбопро-
вод—±20 kPa.
(5) При надвишаване на зададения разход на
мрежова вода операторът на топлопреносната
мрежа предприема мерки за възстановяване или
коригиране на режима.
(6) Отклоненията от определените стойнос-
ти на налягането и температурата на парата,
отпускана на потребителите, могат да бъдат в
границите ±5 на сто.
Чл. 503. Температурата на водата в топло-
преносната мрежа може да се повишава посте-
пенно и равномерно със скорост не по-висока
от 20 °С/h.
Чл. 504. (1) При експлоатацията на мрежов
подгревател (бойлер) или група подгреватели
(бойлери) на базата на проектните данни и
проведено изпитване се определят:
1. изчислителната и действителната топлин-
на мощност и съответстващите им параметри
на греещата пара и на мрежовата вода;
2. температурният напор и максималната
температура на подгряване на мрежовата вода;
3. граничното допустимо налягане по водна
и парна страна;
4. изчислителният разход на мрежова вода и
съответстващите на него загуби на налягане;
5. загубите на налягането във водогрейните
котли, тръбопроводите и спомагателните съо-
ръжения на топлофикационната уредба.
(2) Изпитванията по ал. 1 се провеждат на
новомонтирани топлофикационни уредби, след
ремонти и периодично, но най-малко веднъж
на 3 години.
(3) Почистването на топлообменните апа-
рати се извършва в зависимост от степента на
замърсяване и при повишаване на темпера-
турния напор над допустимата стойност, но
най-малко веднъж в годината (преди отопли-
телния сезон).
Чл. 505. При работа на мрежовите подгре-
ватели (бойлери) се извършва постоянен кон-
трол на:
1. нивото на кондензата и работата на уст-
ройствата за автоматично поддържане на ни-
вото и автоматично отвеждане на кондензата;
2. отвеждането на некондензираните газове
от парното пространство;
3. температурния напор;
4. температурата на загрятата мрежова вода;
5. качеството на кондензата на греещата пара
за проверка на хидравличната плътност.
Чл. 506. Допълването на топлопреносната
мрежа с вода се извършва непрекъснато, като
при работен режим се поддържа зададеното
налягане на смукателната страна на мрежови-
те помпи, а при статичен режим на мрежата—
статичното налягане.
Чл. 507. (1) Инсталацията за запълване/до-
пълване на топлопреносната мрежа осигурява
подаването на химически обработена и деаери-
рана вода при динамичен и при статичен режим.
(2) Водата за допълване отговаря на изиск-
ванията на глава двадесет и девета, раздел IV.
(3) За промиване на топлопроводите и за
запълване в авариен режим се осигурява пода-
ване на необработена химически вода от питей-
ния водопровод или от тръбопроводите за тех-
ническа вода.
(4) Всеки случай на подаване на необрабо-
тена вода в топлопреносната мрежа се доку-
ментира в оперативния дневник, като се отбе-
лязват количеството и източникът на водо-
ползване.
(5) Контролният кран, монтиран между спи-
рателната арматура на тръбопровода, който
съединява допълващото устройство с тръбопро-
вода за техническа, циркулационна или питейна
вода, е отворен при нормална работа на топло-
преносната мрежа. Спирателната арматура се
пломбира при крайно затворено състояние.
Чл. 508. (1) При наличие на резервоари аку-
мулатори на топлина, се осигурява контрол вър-
ху техния режим на работа.
(2) Резервоарите-акумулатори на топлина се
запълват само с химически обработена и деае-
рирана вода с температура не по-висока от 95 °С.
(3) Всички резервоари-акумулатори, както
и мрежовите подгреватели (бойлери) или дру-
ги обемни съдове са обезопасени срещу създа-
ване на вакуум при изпразване.
(4) Вътрешните и външните повърхности на
резервоарите-акумулатори са защитени от ко-
розия, а повърхността на водата—от аерация.
(5) Забранява се експлоатацията на резер-
воари-акумулатори без усилени външни кон-
струкции, предпазващи ги от лавинообразно
разрушаване.
(6) Вътрешни и външни огледи за състоя-
нието на резервоарите, компенсаторните уст-
ройства на топлопроводите, както и на сиг-
налните тръби се извършват най-малко вед-
нъж в годината.