Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  98
(6) В случай че данните от измерването не 
могат да бъдат възстановени от измервателната 
система в срока, определен за разплащане, за-
местващата стойност се подготвя от собственика 
на измервателната система.
(7) При установяване на загуба на данни от 
измерване или неточни данни от измервателната 
система собственикът на измервателната система 
уведомява съответните търговски участници в 
сроковете, определени в договорите за пренос.
Чл. 39. (1) Всеки участник може да поиска 
от собственика на измервателната система да 
извърши проверка за съответствие между дан­
ните в базата данни и данните от търговската 
измервателна система.
(2) Разходите за извършване на проверката 
са за сметка на страната инициатор, поискала 
проверката, когато резултатите от нея покажат 
съответствие. Във всички останали случаи раз-
ходите за проверка са за сметка на оператора 
на съответната мрежа.
(3) При несъответствие между данните от 
измервателната система и тези в базата дан-
ни засегнатият участник и собственикът на 
измервателната система съвместно определят 
най-подходящия начин за отстраняване на не-
съответствието въз основа на данните от измер-
вателната система.
Раздел VIII
Проверка на измервателните системи
Чл. 40. Измервателните системи за тър-
говско и контролно измерване удовлетворяват 
изискванията за обща точност само в случаите, 
когато качеството на електрическата енергия в 
мястото на измерване отговаря на изискванията 
на стандарта.
Чл. 41. Всички средства за търговско и кон-
тролно измерване подлежат на първоначална 
и последващи проверки по реда на Закона за 
измерванията, Наредбата за средствата за измер-
ване, които подлежат на метрологичен контрол и 
Наредбата за съществените изисквания и оценя-
ване съответствието на средствата за измерване. 
Чл. 42. (1) Проверка на измервателната сис-
тема може да бъде поискана от страната, която 
купува или продава електрическа енергия. 
Разходите се заплащат от страната, поискала 
проверката. 
(2) Разходите за проверката са за сметка на 
страната, поискала проверката, когато резулта-
тите от нея покажат, че измервателната система 
е в рамките на изискваната точност.
(3) Разходите за проверката са за сметка на 
собственика на измервателната система, когато 
резултатите от нея покажат, че не е в рамките 
на изискваната точност.
Чл. 43. (1) Операторът на съответната мрежа 
извършва проверки на измервателните системи 
за съответствието им с изискванията на тези 
правила.
(2) Измервателните системи се проверяват 
за съответствието им с изискванията за точност 
съгласно приложението към тези правила.
(3) Извършването на проверката на общата 
точност на измервателната система съгласно 
приложението към тези правила се съгласува 
между собствениците на измервателните системи 
и страните по сделките с електрическа енергия.
(4) Проверката на общата точност се извърш-
ва чрез:
1. уредби за проверка на общата точност на 
измервателната система;
2. изчислителни процедури за определяне на 
общата точност по резултатите от проверки на 
грешките на отделните елементи на система за 
измерване на електрическата енергия.
Чл. 44. (1) Извън проверките по чл. 43 опера-
торът на мрежата (собственикът на средството 
за търговско измерване) извършва технически 
проверки на място на измервателната система/
средствата за търговско измерване.
(2) Отчитането на средствата за търговско 
измерване не се счита за техническа проверка 
по реда на тези правила.
Чл. 45. (1) Когато при проверка по реда на 
чл. 41 се установи грешка над допустимата съг­
ласно Наредбата за средствата за измерване, 
които подлежат на метрологичен контрол и 
приложението към тези правила, неправилно и 
неточно измерване или неизмерване и не е из-
вестно кога се е появила установената грешка, 
количеството електрическа енергия се определя 
съгласно процедура, определена в договорите с 
оператора на преносната мрежа или в раздел 
ІХ от тези правила за оператора на разпреде-
лителната мрежа.
(2) В случаите по ал. 1 операторът на пре-
носната мрежа осигурява заместващи данни по 
реда на чл. 39 за периода, от който грешката се 
счита за настъпила.
(3) Когато при наличие на монтиран кон-
тролен електромер се установи, че измерената 
електрическа енергия от търговския електромер 
се различава от тази на контролния електромер 
с количество, надвишаващо два пъти грешката, 
посочена в приложението към тези правила, две-
те измервателни системи се проверяват. Ако се 
установи, че търговската система за измерване 
не отговаря на нормираните технически и мет-
рологични изисквания, а контролното измерване 
е изправно, данните от контролния електромер 
се приемат за валидни.
Чл. 46. (1) Всички измервателни трансфор-
матори подлежат на първоначална проверка.
(2) Новите измервателни трансформатори, 
преди да влязат в търговска употреба, се изпитват 
и проверяват съгласно Наредбата за средствата 
за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол.
Раздел ІХ 
Случаи и начини за извършване на преизчис-
ление на количеството електрическа енергия от 
операторите на съответните мрежи
Чл. 47. (1) При извършване на проверки по 
реда на чл. 43 и 44 операторът на съответната 
мрежа съставя констативен протокол.