Държавен вестник, бр. 65, 2006 г., стр. 71

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
Таблица 1.3
Клас на енергийна
Едноканални уреди
ефективност
А
2,60<EER
B
2,60 і EER > 2,40
C
2,40 і EER > 2,20
D
2,20 і EER > 2,00
E
2,00 і EER > 1,80
F
1,80 і EER > 1,60
G
1,60 і EER
(1)—Компактни “двуканални” уреди (познати в
търговската практика като “двуканални”), опреде-
лени като “Климатизатор, разположен изцяло вът-
ре в климатизираното пространство, с подаване и
отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби”, ще бъдат класифицирани в съответ-
ствие с табл. 1.2 с коригиращ фактор—0,4.
Таблица 2
Климатизатори с водно охлаждане
Таблица 2.1
Клас на енергийна
Сплит и мулти-
ефективност
сплит уреди
А
3,60 < EER
B
3,60 і EER > 3,30
C
3,30 і EER > 3,10
D
3,10 і EER > 2,80
E
2,80 і EER > 2,50
F
2,50 і EER > 2,20
G
2,20 і EER
Таблица 2.2
Клас на енергийна
Компактни уреди (1)
ефективност
А
4,40 < EER
B
4,40 і EER > 4,10
C
4,10 і EER > 3,80
D
3,80 і EER > 3,50
E
3,50і EER >3,20
F
3,20 і EER >2,90
G
2,90 і EER
(1)—Компактни “двуканални” уреди (познати в
търговската практика като “двуканални”), опреде-
лени като “Климатизатор, разположен изцяло вът-
ре в климатизираното пространство, с подаване и
отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби”, ще бъдат класифицирани в съответ-
ствие с таблица 1.2 с коригиращ фактор—0,4.
2. Класът на енергийна ефективност в режим
на отопление се определя в съответствие със след-
ните таблици:
(коефициентът на преобразуване (СОР) е опреде-
лен в съответствие с чл. 7, ал. 1 при условия Т1 + С7).
Таблица 3
Климатизатори с въздушно охлаждане (режим
на отопление)
Таблица 3.1
Клас на енергийна
Сплит и мулти-
ефективност
сплит уреди
А
3,60 < СОР
B
3,60 і СОР > 3,40
C
3,40 і СОР > 3,20
D
3,20 і СОР > 2,80
E
2,80 і СОР > 2,60
F
2,60 і СОР > 2,40
G
2,40 і СОР
Таблица 3.2
Клас на енергийна
Компактни
ефективност
устройства (1)
А
3,40< СОР
B
3,40 і СОР > 3,20
C
3,20 і СОР > 3,00
D
3,00 і СОР > 2,60
E
2,60 і СОР > 2,40
F
2,40 і СОР > 2,20
G
2,20 і СОР
Таблица 3.3
Клас на енергийна
Едноканални уреди
ефективност
А
3,00 < СОР
B
3,00 і СОР > 2,80
C
2,80 і СОР > 2,60
D
2,60 і СОР > 2,40
E
2,40 і СОР > 2,10
F
2,10 і СОР > 1,80
G
1,80 і СОР
(1)—Компактни “двуканални” уреди (познати
в търговската практика като “двуканални”), оп-
ределени като “Климатизатор, разположен изця-
ло вътре в климатизираното пространство, с по-
даване и отвеждане на въздуха за кондензатора с
помощта на две тръби”, ще бъдат класифицирани
в съответствие с таблица 1.2 с коригиращ фак-
тор—0,4.
Таблица 4
Климатизатори с водно охлаждане (режим на
отопление)
Таблица 4.1
Клас на енергийна
Сплит и мулти-
ефективност
сплит уреди
А
4,00 < СОР
B
4,00 і СОР > 3,70
C
3,70 і СОР > 3,40
D
3,40 і СОР > 3,10
E
3,10 і СОР > 2,80
F
2,80 і СОР > 2,50
G
2,50 і СОР
Таблица 4.2
Клас на енергийна
Компактни
ефективност
устройства (1)
А
4,70 < СОР
B
4,70 і СОР > 4,40
C
4,40 і СОР > 4,10
D
4,10 і СОР > 3,80
E
3,80 і СОР > 3,50
F
3,50 і СОР > 3,20
G
3,20 і СОР
(1)—Компактни “двуканални” уреди (познати в
търговската практика като “двуканални”), опреде-
лени като “Климатизатор, разположен изцяло вът-
ре в климатизираното пространство, с подаване и
отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби”, ще бъдат класифицирани в съответ-
ствие с табл. 1.2 с коригиращ фактор—0,4.
Част VIII—Електрически фурни
Класът на енергийна ефективност на отделе-
нията се определя, както следва: