Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
(3) В процеса на експлоатация изпитването
с променливо напрежение 1000 V или с мегаом-
метър за напрежение 2500 V се извършва един
път на три години. Веригите и елементите за
напрежение 60 V и по-ниско не се изпитват с
променливо напрежение 500 V.
Чл. 364. Всички правилни и неправилни за-
действания, както и отказите на устройствата
на РЗА и Т, а също неправилната работа и отка-
зите на устройствата за автоматично регулира-
не и телемеханика се отчитат и анализират от
обслужващия персонал.
Чл. 365. (1) При пълна проверка на устрой-
ствата на РЗА и Т освен задължителните за кон-
кретния вид уредби се извършват:
1. изпитване на изолацията;
2. оглед на състоянието на апаратурата и
вторичните вериги;
3. притягане на всички клеми в токови, на-
преженови и управляващи вериги;
4. проверка на настройките и на другите ос-
новни параметри на защитите;
5. изпробване на устройствата в действие.
(2) При частична проверка се извършват:
1. измерване на съпротивлението на изола-
цията;
2. оглед на състоянието на апаратите и на
вторичните вериги;
3. изпробване на действието на устройствата.
(3) Проверките на РЗА и Т без изключване
от работа на основните съоръжения се извърш-
ват по косвени методи.
Чл. 366. (1) Релейните защити, автоматика-
та и телемеханиката и вторичните вериги се
проверяват периодично съгласно местните ин-
струкции.
(2) Пълни планови проверки се извършват
най-малко един път на три години едновремен-
но с ремонта на съответните първични вериги
и силови съоръжения. Периодичността на час-
тичните проверки се определя от енергетика в
зависимост от местните условия в периода меж-
ду пълните проверки.
(3) При неправилно действие или отказ на
уредбите за РЗА и Т се извършват допълнителни,
следаварийни проверки по специална програма.
(4) Проверка на намиращи се в работа ре-
лейни защити може да се извърши само ако
тези защити са дублирани—резервирани с дру-
ги защити.
Чл. 367. (1) Работите по устройствата на
РЗА и Т се извършват при точно спазване на
правилата по техника на безопасност, след
като персоналът е преминал специално обу-
чение и има право на самостоятелна работа в
съответните уредби.
(2) Работите по действащи табла и във вери-
гите на РЗА и Т се извършват с вземане на пред-
пазни мерки за грешни изключвания на съоръ-
женията и само с изолирани инструменти.
(3) Забранява се изпълнението на работите
по ал. 1 и 2 без наличието на съответните схеми.
(4) След завършване на работите се прове-
ряват изправността и правилното свързване на
вторичните вериги чрез изпробване на уредба-
та в действие—пряко или косвено.
Чл. 368. Забранява се извършването на ра-
боти, предизвикващи силно сътресение в бли-
зост или по таблата, на които е разположена
релейна апаратура.
Чл. 369. (1) Не се допуска работа на токови-
те трансформатори с отворени вторични намот-
ки. Те са винаги затворени през релета, апарати
или са съединени накъсо.
(2) Вторичните вериги на токовите трансфор-
матори и напреженовите трансформатори се за-
земяват само в местата, предвидени в проекта.
Чл. 370. (1) За изпитванията, извършени при
планови или аварийни проверки на РЗА и Т, се
съставят протоколи, като резултатите се впис-
ват в паспортите и в дневника за РЗА и Т.
(2) Измененията в схемите се вписват в пас-
порт-протокол и в дневника за РЗА и Т, като се
коригират принципните и монтажните схеми и
инструкцията за експлоатация.
Чл. 371. Проверките и изпитванията на РЗА
и Т са съгласно приложение № 12.
Чл. 372. (1) Таблата и пултовете за управле-
ние на РЗА и Т и апаратите, монтирани върху
тях, периодично се почистват от прах от специ-
ално инструктиран персонал.
(2) Устройствата и апаратите в открито из-
пълнение се почистват от прах само от персо-
нала, който ги обслужва, или от инструктирани
лица от оперативния персонал.
Чл. 373. Периодичните проверки на изправ-
ността на РЗА и Т се извършват от обслужва-
щия, дежурния персонал по специална инструк-
ция, като резултатите се записват в оператив-
ния дневник.
Чл. 374. (1) От телеуправление към местно
управление се преминава само с разрешение на
диспечера или на енергетика.
(2) Отделни вериги на телеуправлението се
извеждат от действие, като се откачат краи-
щата им.
Чл. 375. Не се допуска на клеморедите на
пултовете, таблата и други подобни съоръже-
ния  да се намират една до друга клеми, слу-
чайното свързване на които може да предиз-
вика включване или изключване на прекъс-
вачи или други апарати.
Чл. 376. (1) Повредите по контролни кабели
с метална обвивка или съединяването на жила-
та им се извършват, като металната обвивка се
възстановява с помощта на херметични муфи.
(2) Не се допуска общият брой на муфите  по
един кабел да е по-голям от дължината на кабе-
ла в метри, разделена на 50.
(3) Всяка муфа се регистрира, като се запис-
ва името на лицето, извършило обработката.
Чл. 377. Вторичните вериги на напрежено-
вите трансформатори без веригите на уредбите
за автоматично регулиране на възбуждането и
веригите за постоянен и променлив оперативен