Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
4. изпомпване на водите от задържателните 
резервоари;
5. изпомпване на отпадъчните води към 
пречиствателните станции, водоприемниците 
и др.
(2) При проектирането на канализационни 
помпени станции се отчитат:
1. общите разходи;
2. разходите за електрическа енергия;
3. изискванията при експлоатацията и 
поддържането им;
4. рисковете и последиците от нарушения 
при експлоатацията им;
5. въздействието върху околната среда;
6. изискванията на нормативните актове 
за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на персонала (предпазване 
срещу трудови злополуки, достатъчна освете-
ност, осигуряване на мерки за ограничаване 
на шума и вибрациите и др.);
7. санитарно-хигиенните изисквания (снаб-
дяване с питейна вода, лесни за почистване 
повърхности и др.);
8. нормативните изисквания за пожарна 
безопасност.
Чл. 44. (1) При определяне на местопо-
ложението на канализационните помпени 
станции се отчитат:
1. топографските характеристики на терена;
2. източникът за електроснабдяване и 
необходимостта от изграждане на трансфор-
маторни постове;
3. геоложките и хидрогеоложките условия;
4. възможността за транспортен достъп;
5. опасността от заливане на помпената 
станция и др. 
(2) Местоположението на канализационни-
те помпени станции се определя така, че да 
има възможност за разширение на помпените 
станции, удобен достъп на експлоатационния 
персонал и транспортните средства при всякак-
ви климатични условия и за изграждане при 
необходимост на задържателни резервоари, 
решетки, песъкозадържатели и др.
(3) Местата за изграждане на канализа-
ционните помпени станции се определят по 
възможност в близост до водоприемник.
(4) За защита на тръбопроводите от запуш-
вания се предвиждат решетки или дробилки 
преди постъпване на отпадъчните води в 
черпателния резервоар на помпените станции.
(5) При възможност пред канализационните 
помпени станции се предвижда авариен ка-
нализационен тръбопровод, който да отвежда 
отпадъчните води в близкия водоприемник 
в случаи на авария или спиране на електро-
захранването.
Чл. 45. (1) При проектирането на черпа-
телните резервоари на канализационните 
помпени станции се предвиждат мерки срещу 
възможността от загниване на отпадъчните 
води и образуване на токсични и взриво­опасни 
газови смеси или мерки срещу такива опас-
ности (известителна система, вентилация и 
др.) за обслужващия персонал.
(2) Функционалните изисквания при про-
ектирането на черпателните резервоари на 
канализационните помпени станции са, както 
следва:
1. максималното водно ниво в черпателния 
резервоар да е по-ниско от котата на дъното 
на довеждащия тръбопровод или канал;
2. входните отвори на засмукващите тръ-
бопроводи да са разположени и оформени 
така, че да не се засмуква въздух, както и да 
се предвиди достатъчно разстояние около тях;
3. да се осигури лесен и безопасен достъп 
за почистване и ремонт без връзка с други 
помещения на помпената станция.
(3) Обемът на черпателния резервоар 
на канализационните помпени станции се 
определя в зависимост от количествата на 
постъпващите и изпомпваните отпадъчни 
води през часовете на денонощието при мак-
симално часово количество на постъпващите 
отпадъчни води. В случаите, когато няма 
данни за графика на оттока, минималният 
обем на черпателния резервоар може да се 
определя чрез петминутния дебит на помпата 
с най-голяма производителност.
(4) За почистване на черпателните ре-
зервоари се предвижда тръбна система за 
промиване.
(5) При черпателни резервоари с потопени 
помпени агрегати се предвиждат подемно-
транспортни устройства за спускане и из-
важдане на помпените агрегати в случаите, 
когато те са с тегло над 50 kg. 
(6) За извършване на контрол и почиства-
не в черпателните резервоари се предвиждат 
постоянни устройства за сигурно и безопасно 
слизане и изкачване.
(7) При неподвижни стълби или стълбища 
с дължина над 10 m се предвиждат площадки 
за почивка през височина не по-голяма от 
6 m. Широчината на стълбите е със свободно 
пространство най-малко 0,65 m – при верти-
кални, и 1,10 m – при наклонени стълби.
Чл. 46. (1) Видът на помпите се избира в 
зависимост от оразмерителното количество 
на отпадъчните води, физикохимичния състав 
на отпадъчните води и височината на пре-
помпване (необходимия общ напор).
(2) За всички паралелно работещи помпени 
агрегати се предвиждат резервни агрегати, 
както следва:
1. до два работни агрегата – един резервен;
2. при три или повече работни агрега-
та – два резервни.
Чл. 47. (1) Диаметрите на смукателните 
и напорните тръбопроводи се определят в 
зависимост от:
1. оразмерителните количества на отпа-
дъчните води;