Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 35

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
нични предмети и наблюдаващото лице от ре-
монтния персонал да не се доближава на опас-
но разстояние до електродите.
Чл. 444. Работите вътре в корпуса на елект-
рофилтрите и в другите апарати на газоочист-
ващите уредби трябва да се извършват, като се
използват лични предпазни средства (специал-
но облекло, дихатели, противогазови маски и
др.), съответстващи на характера на производ-
ствения процес. За предпазване от падане тряб-
ва да се използват предпазни пояси.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В ИЗПИТВА-
ТЕЛНИ СТАНЦИИ И ЛАБОРАТОРИИ
Чл. 445. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на електрическите уредби и
съоръжения в изпитвателни станции и лабора-
тории на предприятията и научноизследовател-
ските организации, в това число в учебните
лаборатории за напрежение над 1000 V.
Чл. 446. (1) Електрическите уредби в лабо-
раториите трябва да отговарят на общите изис-
квания на Наредбата за устройство на електри-
ческите уредби.
(2) Уредбите в лабораториите трябва да се
обслужват от специално обучен електротехни-
чески персонал и в съответствие с изисквания-
та на наредбата и на нормативните актове по
безопасност на труда.
Чл. 447. В изпитвателните станции и в лабо-
раториите трябва да има пълни схеми на изпит-
вателните стендове. Всички елементи на стен-
довете трябва да са маркирани в съответствие
със схемите и чертежите.
Чл. 448. Изменения на схемите в изпитва-
телните станции и лабораториите трябва да се
извършват само с разрешение на лицето, отго-
варящо за електрическите уредби, и да се нана-
сят на схемите и чертежите.
Чл. 449. За осигуряване на безопасност при
експлоатацията на електрическите уредби в из-
питвателните станции и лабораториите трябва
да се спазват изискванията на специализирани-
те нормативни актове по безопасност на труда.
Чл. 450. (1) Оградите на изпитвателните
полета, уредбите и стендовете трябва да имат
врати с блокировки, сигнализации и предупре-
дителни табелки.
(2) Блокировките на вратите на оградите на
изпитвателните полета трябва да изпълняват
следните функции:
1. при отваряне на вратата да се изключва
напълно напрежението на изпитвателното поле
(стенда);
2. при отворена врата да не е възможно по-
даване на напрежение на изпитвателното поле
(стенда).
Чл. 451. Подаването на напрежение на из-
питвателното поле трябва да се предхожда от
звуков или светлинен сигнал.
Чл. 452. По време на изпитвания в изпитва-
телно поле без ограда отгоре трябва да се пред-
виждат блокировки или да се вземат мерки, които
да предотвратяват преминаване на куката на
крана над изпитвателното поле (ако е възможно
куката на крана да попадне под напрежение).
Чл. 453. Изпитвателните стендове трябва да
имат прекъсвач, с който се изключват всички
захранващи източници. Схемата на стенда тряб-
ва да изключва възможността за подаване на
обратно напрежение.
Чл. 454. Пултът за управление трябва да се
разполага така, че изпитвателното поле да се
намира в зоната на пряката видимост на про-
веждащото изпитванията лице.
Чл. 455. (1) Изпитвателните уредби за из-
питване на съоръжения с голям капацитет и
техните елементи (кабели, кондензатори) тряб-
ва да имат устройства за разреждане на оста-
тъчните електрически заряди.
(2) В схемите на импулсните генератори за
напрежение и ток и на каскадните генератори за
постоянно напрежение трябва да се предвиждат
устройства за автоматично заземяване на всич-
ки изводи при изключване на напрежението.
Чл. 456. Преди започване на изпитванията
отговорният ръководител или изпълнителят на
работата е длъжен да провери:
1. правилно ли е осъществена схемата;
2. как е извършено заземяването на всички
елементи на схемата;
3. правилно ли са използвани защитните
средства;
4. действието на сигналните устройства и
блокировките;
5. има ли хора в изпитвателното поле.
Чл. 457. Преди подаване на изпитвателно
напрежение в изпитвателното поле операторът
е длъжен да даде предупредителни звукови и
светлинни сигнали и да предупреди устно “по-
давам напрежение”.
Чл. 458. Забранява се провеждането на из-
питвания при неизправни блокировки и сигна-
лизации. Разрешава се на отговорния ръково-
дител да завърши започнато изпитване, ако въз-
никналата неизправност на блокировките не
застрашава безопасността на персонала.
Чл. 459. Преносимите кабели и проводници
за свързване на изпитваните съоръжения и за
осъществяване на временните схеми се подла-
гат периодично на външен оглед и изолацията
им се изпитва периодично съгласно местна
експлоатационна инструкция.
Чл. 460. (1) В захранващите вериги на из-
питвателните електрически уредби трябва да
се осигури възможност за не по-малко от две
прекъсвания, едното от които да е видимо.
(2) По време на осъществяване на изпитвател-
ната схема изводите за високо напрежение на
изпитвателните трансформатори трябва да се
заземяват със заземяващи ножове (в постоянни-
те уредби) или с гъвкави заземяващи проводници
с помощта на щанга (при временните уредби).
Чл. 461. Работите в изпитвателните станции
и лабораториите се извършват:
1. при масови изпитвания—по типова про-
грама;
2. по разпореждане на ръководителя на из-
питвателната станция (лабораторията)—със
записване в дневника;
3. в действащи електрически уредби—по
наряд;
4. при научни изследвания—по специална
програма;