Държавен вестник, бр. 32, 2009 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
7. съответствието на електрохимичната за-
щита с проекта, когато тя е предвидена в инвес-
тиционния проект за монтажа им;
8. дали ползвателят е документирал извър-
шените измервания, изследвания или изпитва-
ния на активната електрохимична защита, ако
такава е предвидена в инвестиционния проект,
и съответствието на получените при измерва-
нията стойности на контролираните парамет-
ри с посочените в БДС 15705;
9. наличието на документи, удостоверяващи
изправното действие на заземителната и мъл-
ниезащитната инсталация, когато такава се
изисква;
10. дали начинът на закрепване на бутилка-
та на АГУ към автомобила отговаря на инст-
рукцията на монтажната организация, и
11. външната повърхност на бутилката на
АГУ за наличието на деформации, подутини,
пукнатини, видими с невъоръжено око, коро-
зия и други неизправности или дефекти, застра-
шаващи целостта на резервоара и намаляващи
дебелината на стената му;
12. изправното действие на блокировките и
защитите на газовите уреди.
(2) Допуска се да не се извършва проверка
на външната повърхност на подземни стома-
нени газопроводи, ако са изпълнени следните
условия:
1. за газопроводите, които са защитени от
корозия чрез диелектрично покритие и не са
защитени чрез активна електрохимична защи-
та—ако ползвателят представи документи, удос-
товеряващи, че в двугодишен срок преди прег-
леда са извършени измервания и/или изпитва-
ния, резултатите от които доказват, че не е
нарушена целостта на антикорозионното пок-
ритие, или
2. за газопроводите, които са защитени от
корозия и/или електрокорозия чрез диелектрич-
но покритие и активна електрохимична защи-
та—ако ползвателят представи документи, удос-
товеряващи изправното действие на електро-
химичната защита в периода между два перио-
дични технически прегледа.
(3) Допуска се проверката на външната по-
върхност на подземни стоманени газопроводи,
за които не са изпълнени условията по ал. 2, да
се замени с визуална проверка на качеството на
изолационното покритие и измерване на адхе-
зията на диалектричното покритие към тръби-
те. Извършва се не по-малко от една проверка
и измерване на всеки километър от газопрово-
да и по една проверка и измерване във всеки
участък, където има условия за електрокоро-
зия на газопровода.
(4) Допуска се да не се извършва проверка
на външната повърхност на подземни пластма-
сови тръбопроводи, ако при проверка с газсиг-
нализатор по трасето на газопровода не са от-
крити пропуски на природен газ.
(5) Ако при външния преглед възникнат обос-
новани съмнения за наличието на съществени
повреди на елементите под налягане на съоръ-
жението, по искане на проверяващия ползвате-
лят е длъжен да осигури извършване на безраз-
рушителен контрол.
(6) Резултатите от външния преглед се счи-
тат за удовлетворителни, ако не са установени
несъответствия с техническата документация
на съоръжението, нарушения на изискванията
на наредбата или неизправности, повреди или
дефекти.
Чл. 368. (1) Изпитването на якост и плът-
ност на съоръженията по чл. 1а, т. 1—5, които
не попадат в обхвата на НСИОССН, се извър-
шват съгласно глава седма, раздели I—VI.
(2) Изпитването на якост и плътност на съ-
оръженията по чл. 1а, т. 1—5, които попадат в
обхвата на НСИОССН, се извършват съгласно
инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1
НСИОССН.
(3) Допуска се при техническите прегледи
по чл. 359, ал. 1, т. 4 и 6 изпитването на якост по
ал. 1 и 2 на неразглобяемите съединения, свър-
зващи нови и съществуващи газопроводи или
части от газопроводи, да се замени с изпитване
без разрушаване, като за стоманени газопрово-
ди изпитванията без разрушаване трябва да се
извършват чрез радиография и ултразвукова
дефектоскопия.
(4) Допуска се при техническите прегледи
по чл. 359, ал. 1, т. 3 на преносни и разпредели-
телни газопроводи изпитването на якост и плът-
ност да се замени с други методи за определяне
на техническото им състояние. Методите се
съгласуват с Главна дирекция “Инспекция за
държавен технически надзор” (ГД “ИДТН”) на
ДАМТН. Заключението за годността за без-
опасна експлоатация и параметрите, при които
могат да се експлоатират газопроводите, се
дават от лицето, извършило изпитването.
(5) Налягането, при което се изпитват на
якост съоръженията по чл. 1а, т. 1—5, които
не попадат в обхвата на НСИОССН, както и
тези съоръжения, които попадат в обхвата на
НСИОССН и са пуснати на пазара на Репуб-
лика България преди 14 март 2004 г., трябва
да съответства на налягането, определено в
заверената от органите за технически надзор
документация, а за съоръжения от внос—по-
соченото в техническата документация на про-
изводителя.
(6) Налягането, при което се изпитват на
якост съоръженията по чл. 1а, т. 3—5, на които
е оценено съответствието съгласно НСИОССН,
трябва да съответства на налягането, посочено
в инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1
НСИОССН.
(7) Счита се, че съоръжението по чл. 1а,
т. 1—5 е издържало успешно изпитването на
якост или плътност, когато не се установи: