Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
§ 49. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) За строежите от класове на 
функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, 
предназначени за повече от 400 човека, както 
и за строежи от клас Ф5, предназначени за 
повече от 200 човека, се допуска да не бъдат 
спазени изискванията на чл. 58 – 63, ако се 
използват компютърни модели, с които да 
бъдат изчислени разполагаемото време за 
безопасно бягство (АSЕТ) и необходимото 
време за безопасно бягство (RSET) и да бъде 
доказано, че АSЕТ е по-голямо от RSET.
(2) Допускането по ал. 1 се прилага след 
даване на съгласие от експертния съвет по 
чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с направе­
ните изчисления се гарантира безопасната 
евакуация от строежа.“
§ 50. В чл. 64 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „повече 
от 100 човека“ се поставя запетая и се добавя 
„както и от помещения с култово и религиозно 
предназначение от подклас Ф3.4 с повече от 
100 места за сядане“;
б) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“;
в) в т. 4 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“.
2. В ал. 2, т. 1 означението „С-d0, s1“ се 
заменя с „С-s1, d0“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случай че за комбинацията от про­
дуктите за облицоване и пълнеж на тапици­
рани столове по ал. 2 е извършено изпитване 
по БДС EN 1021-1 „Мебели. Оценяване на 
запалимостта на тапицирани мебели. Част 
1: Източник на запалване: тлееща цигара“ 
и БДС EN 1021-2 „Мебели. Оценяване на 
запалимостта на тапицирани мебели. Част 
2: Източник на запалване: газов пламък, 
сравним със запалена клечка кибрит“ и няма 
установено запалване при разрастващо се 
тлеене и запалване чрез горене с пламък след 
приключване на изпитването, не се нормира 
класът по отношение реакцията на огън на 
отделните продукти, влизащи в състава на 
същата комбинация.“
§ 51. Създава се чл. 65:
„Чл. 65. Дървените елементи на сцени в 
строежи от подклас Ф2.1 се проектират с 
клас по реакция на огън не по-нисък от С.“
§ 52. В чл. 71, ал. 3 думите „височина над 
28 m“ се заменят с „максимална височина на 
пребиваване на хора над 25 m“.
§ 53. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. Вентилационни системи за съз­
даване на повишено налягане в сгради с 
максимална височина на пребиваване на 
хора над 25 m се проектират при спазване 
изискванията на чл. 326.“
§ 54. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Частите на сградата съгласно 
чл. 12, ал. 1 се проектират със самостоятелни 
вентилационни и климатични инсталации.“
§ 55. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. За подземните складови помещения 
с площ над 10 m2 от категория по пожарна 
опасност Ф5В, в които съгласно глава деве­
та не се изисква ВСОДТ (за помещенията 
и обслужващия ги коридор), се предвижда 
възможност за естествено отвеждане на дима 
посредством отвор (остъкление) на външна 
стена или към шахта, с геометрична площ 
на отвора и на шахтата (когато има такава) 
не по-малка от 1 % от площта на пода или 
принудителна смукателна ВСОДТ с кратност 
на въздухообмена не по-малко от 3 h-1. Прину­
дителната смукателна ВСОДТ се предвижда 
с възможност за ръчно задействане извън 
помещенията. Когато шахтата е в обема на 
сградата, същата се предвижда с минимална 
огнеустойчивост EI 60, без отвори към съседни 
помещения, като се допуска тя да обслужва 
повече от едно подземно складово помеще­
ние, ако са осигурени клапи за управление 
на дима.“
§ 56. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „е 
изпълнено едно от условията“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при неработеща принудителна вентила­
ция концентрацията на водород в свободния 
обем на помещението не надвишава 10 % от 
долната му експлозивна граница и е осигурена 
естествена вентилация;“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Необходимият минимален дебит (VВЗ) 
в m3/h на вентилационната уредба се определя 
по формулата:
където:
 е коефициент на неравномерност на 
отделянето и разпространението на водород 
във въздуха на помещението (
 5);
CДЕГ – долната експлозивна граница на 
водорода, %.“
§ 57. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:
„(2) На отвора на сцени в зрителни зали с 
повече от 800 места се монтира пожарозащит­
на завеса с огнеустойчивост най-малко ЕI 90. 
Спускането на пожарозащитната завеса се 
предвижда най-малко от две места със скорост 
не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се 
предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.“
§ 58. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. В помещения с електрически ма­
шини, апарати и съоръжения, когато те имат 
технологична или друга връзка със съседни 
помещения със зони „0“, „1“ и „2“ по чл. 268,