Държавен вестник, бр. 83, 2010 г., стр. 31

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
4.2.4. осигуряване на отделен санитарен про­
пусник за персонала;
4.2.5. осигуряване самостоятелно изпиране и 
химиотермодезинфекция на бельо и постелъчен 
инвентар в отделението;
4.2.6. осигуряване изгаряне на всички твърди 
болнични отпадъци от отделението;
4.2.7. осигуряване пречистване на отпадните 
води.
5. Строителни изисквания:
5.1. Минималната светла височина на поме­
щенията е 2,50 м. В помещения с източници на 
йонизиращи лъчения, операционни и родилни 
зали се осигурява минимална светла височина 3 м.
5.2. Стените на манипулационните, стерили­
зационната, помещенията за разливане на храна, 
санитарните възли, както и зоната за съхранение 
на санитарните прибори трябва да са с покрития, 
позволяващи влажно почистване и дезинфекция 
(гладък фаянс, теракота и др.) на височина 1,5 м 
от готов под, а тези на работните помещения и 
миялната на медико-диагностичните лаборатории 
на височина 1,8 м. Стените на болничните стаи, 
кабинетите, чакалнята, медико-техническите 
лаборатории и коридорите да са с покрития, 
позволяващи влажно почистване и дезинфекция. 
Не се допускат релефни мазилки.
5.3. Стените на операционните и родилните 
зали, отделенията за анестезиология, реанимация 
и интензивно лечение, за термична травма и за 
отглеждане на недоносени деца се изпълняват с 
покритие без фуги и без използване на блажна боя.
5.4. Подовите настилки в помещенията на ле­
чебните заведения за болнична помощ и домовете 
за медико-социални грижи са водонепропускливи, 
позволяващи влажно почистване и дезинфекция. 
В тези помещения не се допускат подови настил­
ки на текстилна основа (балатум), с изключение 
на тези в болничните стаи. Подовете в медико-
диагностичната лаборатория да са устойчиви 
на термични и химични въздействия. Подовите 
настилки в операционни и родилни зали да са 
изпълнени по начин, изключващ възможността 
от натрупване на статично електричество.
5.5. Стойностите на шумовите нива в поме­
щенията на лечебните заведения за болнична 
помощ и домовете за медико-социални грижи не 
трябва да надвишават изискванията на Наредба 
№ 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 
от 2006 г.). 
6. Инсталации и системи, необходими за 
функционирането на лечебните заведения за 
болнична помощ и домовете за медико-социални 
грижи (отоплителни, вентилационни и клима­
тичните инсталации, електрозахранването и 
електрическите уредби, водопроводните и кана­
лизационните инсталации и други) се проектират 
и изграждат съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията и нормативните 
актове по прилагането му. Вентилационните и 
климатичните инсталации се проектират и из­
граждат по начин, който осигурява съответния 
клас чистота, съгласно БДС EN ISO 14644-1 и 
раздел XXIV на утвърдения медицинския стандарт 
за профилактика и контрол на ВБИ:
6.1. Осветлението в различните видове поме­
щения да отговаря на изискванията на БДС EN 
Светлина и осветление. Осветление на работни 
места. Работни места на закрито. Част 1. 
6.2. Болничните стаи, кабинетите, манипу­
лационните и санитарните възли се оборудват 
с мивка с течаща топла и студена вода.
6.3. Лечебните заведения за болнична по­
мощ и домовете за медико-социални грижи се 
осигуряват с необходимото количество вода, 
отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 
2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; 
изм., бр. 87 от 2007 г.). 
6.4. В предоперационните, операционните, 
подготвителните към родилните зали, боксове 
и полубоксове в инфекциозните отделения и в 
помещенията за изкъпване на новородени се пред­
виждат кранове, управлявани крачно, лакетно, с 
фотоклетка или по други начини, гарантиращи 
стерилността при работа.
6.5. Не се допуска разполагането на подови 
сифони в помещенията, посочени в т. 5.3.
7. Лечебните заведения за болнична помощ и 
домовете за медико-социални грижи съобразно 
вида и предмета на своята дейност се състоят от 
следните видове основни помещения с осигурена 
минимална площ:
7.1. Консултативно-диагностичен блок:
7.1.1. п риемно-консул тат ивни кабине­
ти – 12 кв.м:
7.1.1.1. (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 
01.02.2007 г.) кабинет за прием на пациентите за 
хоспитализация – 12 кв.м;
7.1.1.2. помещения за групова психотера­
пия – 25 кв.м;
7.1.1.3. кабинет за информационно обслужва­
не и регистрация на пациентите – по 6 кв.м за 
всяко работно място;
7.1.2. медико-диагностични лаборатории – по 
6 кв.м за всяко работно място, но не по-малко 
от 15 кв.м за всяко функционално звено;
7.1.3. отделения без легла:
7.1.3.1. кабинети за образна диагности­
ка – площ­та се определя от вида на образно-
диагностичната апаратура; към тях се осигуряват 
две съблекални по 1,5 кв.м, кът с кислородна 
инсталация; при наличие на апаратура – източ­
ник на йонизиращи лъчения, се осигуряват: про­
цедурно помещение – 16 кв.м, командно – 3 кв.м, 
фотолаборатория – 12 кв.м, склад за филми и 
химикали – 3 кв.м;
7.1.3.2. кабинети за физикално лечение и 
рехабилитация – не по-малко от 6 кв.м на про­
цедурно място;
7.1.3.3. патологоанатомично и съдебно-меди­
цинско отделение – най-малко по 50 кв.м;