Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 89

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89   
(цевите) са оформени директно в бетоново тяло 
или представляват съответни тръби, заложени 
при отливането му;
е) кабелна шахта – вертикално изградено 
преходно или непреходно помещение, покрито 
с подвижни плочи или неподвижни, снабдени 
с люк, предназначено за полагане, изтегляне, 
свързване и обслужване на кабелни линии.
50. „Инсталирана мощност“ е номиналната 
променливотокова мощност на фотоволтаич­
ната електрическа централа за производство 
на електрическа енергия от слънчева енергия, 
която се измерва в MW или kW.
51. „Фотоволтаична електрическа центра­
ла“ е съвкупност от фотоволтаични модули, 
инсталации, съоръжения и спомагателни 
стопанства, разположени върху поземлен 
имот, покривни и/или фасадни конструкции 
и свързани с технологични връзки, за произ­
водство на електрическа енергия от слънчева 
енергия, независимо от общата им инстали­
рана мощност.
52. „Територия на склад за леснозапалими 
течности и горими течности“ е площта на 
поземления имот, в който са разположени 
съоръженията и обслужващите сгради на 
склада за леснозапалими течности и горими 
течности.
53. „Територия на склад за втечнени горими 
газове“ е площта на поземления имот, в който 
са разположени съоръженията и обслужващите 
сгради на склада за втечнени горими газове.
54. „Територия на склад за сгъстени горими 
газове“ е площта на поземления имот, в който 
са разположени съоръженията и обслужващите 
сгради на склада за сгъстени горими газове.
55. „Електрическо превозно средство“ е 
терминът, определен в чл. 2, т. 22 от Регламент 
(ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръ­
щането на инфраструктура за алтернативни 
горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.
56. „Зарядна точка с голяма мощност“ и 
„Зарядна точка“ са термините, определени в 
чл. 2, т. 31 и 48 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 
на Европейския парламент и на Съвета от 13 
септември 2023 г. за разгръщането на инфра­
структура за алтернативни горива и за отмяна 
на Директива 2014/94/ЕС.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. (1) За цитираните в наредбата стан­
дарти и стандартизационни документи, които 
са датирани, се прилага цитираното издание 
на стандарта/стандартизационния документ. За 
недатираните стандарти и стандартизационни 
документи се прилагат действащите издания 
заедно с всички поправки, изменения и на­
ционални приложения към тях. За хармони­
зираните стандарти по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне 
на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/106/ЕИО на Съвета се прилага 
изданието, което е цитирано в Официален 
вестник на Европейския съюз.
(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт 
или стандартизационен документ, който по 
време на действието на наредбата е отменен и 
заменен с друг стандарт или стандартизационен 
документ, се прилага заменящият стандарт/
стандартизационен документ. Това се отнася и 
за хармонизиран стандарт, когато заменящият 
го стандарт е цитиран в Официален вестник 
на Европейския съюз.
(3) За цитираните европейски документи 
(регламенти, решения, актове) се прилага ак­
туалната версия на документа, а при замяна на 
такъв документ – заменящият го европейски 
документ.“
§ 310. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се 
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации в зависимост от функционалната 
пожарна опасност на строежите
№ по 
ред
Сгради, помещения 
или съоръжения
Пожароизвестяване –
начин на задействане
Пожарогасене –
начин на задействане
1
2
3
4
1.
Производствени сгради, помещения и съ­
оръжения от клас Ф5:
 
 
1.1.
За производство и преработка на ГГ – от 
категория Ф5А:
 
 
а) открити
Независимо от площ­
та – ръчно
Не се изисква
б) закрити
С площ, по-голяма от 
300 m2 – автоматично и 
ръчно
С площ, по-гол яма от 
500 m2 – автоматично или 
ръчно