Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
18. регистриране, оценка и документиране 
на значимия за безопасността вътрешен и 
външен експлоатационен опит и разпростра­
нение на информация за него до оперативния 
персонал.
Чл. 210. (1) При всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия и по всяко вре­
ме се осигурява необходимият квалифициран 
оперативен персонал. 
(2) Броят и съставът на оперативните смени 
отчитат периодичното обучение, възложените 
задачи и нивото на автоматизация на техно­
логичните процеси, както и осигуряването на 
разнообразие и резервиране на компетентно­
стите в смяната.
(3) Взаимодействието на оперативния 
персонал по време на смяната, воденето на 
експлоатацията, осъществяването на кому­
никациите и изпълнението на командите, 
начинът за предаване и приемане на смяната 
и връзките с другите организационни звена 
се определят в инструкция за оперативните 
взаимоотношения. 
Чл. 211. (1) Обитаемостта и добрите условия 
за работа (осветление, шум, ниво на радиа­
ция, температура, средства за комуникация) 
се поддържат в БПУ и РПУ при всички екс­
плоатационни състояния и аварийни условия.
(2) Центърът за управление на аварии, 
РПУ и всички местни пултове за управление 
се поддържат в работоспособно състояние, 
леснодостъпни са и са свободни от излишни 
материали, осигурени са с необходимите 
документи и средства за комуникация и пе­
риодично се проверяват.
(3) На вентилационните системи на БПУ 
и РПУ и техните филтърни модули се про­
веждат периодични функционални изпитвания 
за потвърждаване на тяхното съответствие с 
проектните характеристики и коефициенти 
на очистване. 
Чл. 212. (1) При експлоатацията на ЯЦ се 
разработват и прилагат алармени процедури, 
които определят действията на оперативния 
персонал при наличие на алармени сигнали 
на пултовете за управление и на дисплеите 
на информационните системи на БПУ. Нео­
чакваните алармени сигнали се обявяват и 
документират. Всички алармени сигнали се 
третират като коректни и валидни, освен ако 
не е потвърдено, че са лъжливи, на базата на 
оценка по други признаци.
(2) Информацията за статуса на алармените 
сигнали и причините за тяхната поява трябва 
да е налична за оперативния персонал на БПУ. 
(3) Неработоспособните алармени сигна­
ли, независимо дали са вследствие на отказ, 
или са преднамерено изведени от работа, се 
документират и тяхното количество трябва 
да бъде минимизирано.
(4) За определяне на съответствието на 
засегнатите системи и компоненти с предели­
те и условията за експлоатация и за контрол 
на технологичните параметри се осигуряват 
алтернативни средства за оперативния пер­
сонал на БПУ.
(5) В случаите на преходни режими, нару­
шения на нормалната експлоатация или други 
ситуации, при които се проявяват многоброй­
ни алармени сигнали, се извършва детайлен 
анализ за определяне на неочакваните или 
несъвместимите със ситуацията алармени 
сигнали.
(6) При изпълнение на аварийна процедура 
оперативният персонал на БПУ дава по-ви­
сок приоритет на оценката на изпълнение 
на функциите на безопасност от оценката на 
статуса на алармените сигнали. 
Чл. 213. (1) За поддържане на химичните 
параметри в определените предели, за ограни­
чаване достъпа на химични замърсители и за 
ограничаване на радиационните фактори при 
въвеждане в експлоатация и експлоатация на 
ЯЦ се прилага програма за контрол на вод­
нохимичните режими и на радиохимичните 
параметри.
(2) Програмата включва мониторинг и 
системи за обработване на данните, които 
заедно с лабораторните анализи осигуряват 
измерване и записване на химичните и ра­
диохимичните параметри.
(3) Оперативният персонал трябва да е 
способен коректно да разбира химическите 
параметри, да определя състоянията, които 
не отговарят на пределите и условията за екс­
плоатация, да установява неблагоприятните 
тенденции, свързани с неточно поддържане 
на воднохимичните режими, и да предприема 
навременни коригиращи мерки при необхо­
димост. 
(4) Данните от радиохимичните анализи, 
които са представителни за плътността на 
обвивките на топлоотделящите елементи, 
систематично се контролират и анализират 
за оценка на тенденциите при всички експло­
атационни състояния. 
(5) Строго се контролира използването 
на химични реагенти, включително такива, 
внасяни в ЯЦ от външни изпълнители. Под­
ходящи технически и организационни мерки 
се прилагат при използването на химични 
вещества и реагенти с цел недопускане на 
нежелано въздействие или деградация на 
КСК, важни за безопасността. 
Чл. 214. (1) При експлоатация на ЯЦ се 
поддържат добри условия за работа във всич­
ки работни зони. Помещенията, системите и 
компонентите трябва да са поддържани, добре 
осветени, почистени от смазочни материали, 
химикали и отпадъци и леснодостъпни за ра­
бота. Компонентите, по които са установени 
пропуски на флуиди, петна от корозия, раз­
хлабени части или нарушена топлоизолация, 
се докладват и се коригират навреме.