Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  104
Чл. 86. Врязване в действащ тръбопровод
без намаляване на налягането в него се допус-
ка само когато се употребяват специални прис-
пособления, които не позволяват изтичането
на флуид навън.
Чл. 87. Глухите фланци, които се монтират
на тръбопроводи, трябва да са изчислени за
максималното налягане, да имат дръжки, из-
лизащи извън периферията на фланците, и да
позволяват бърз монтаж и демонтаж.
Чл. 88. (1) Преди и на всеки два часа по вре-
ме на заваряване или рязане в помещения, в
които са монтирани тръбопроводи, от най-труд-
но проветряемите зони на помещенията и окол-
ните канали, шахти и коридори се вземат проби
за наличието на взривоопасни концентрации от
транспортирания флуид или негови летливи
съставки във въздуха.
(2) През цялото времетраене на извършване
на дейностите по ал. 1 надземните помещения
се проветряват, а подземните се вентилират.
Чл. 89. (1) Спускането на работници в шахти
без стълби, през които преминават тръбопро-
води с нефт или течни нефтопродукти, се из-
вършва посредством преносими метални стъл-
би, чиито приспособления за закрепване не
образуват искри при удар или триене.
(2) Работниците се спускат в шахтите, изко-
пите и други места с поставени спасителни ко-
лани. На повърхността откъм страната на вя-
търа трябва да дежурят не по-малко от двама
души, които да държат краищата на въжетата
от спасителните колани на спуснатите работ-
ници и да наблюдават непрекъснато за здравос-
ловното им състояние.
(3) При изкопни работи на повредени под-
земни тръбопроводи се вземат мерки за недо-
пускане запалването на флуида, изтичащ от
тръбопровода.
Чл. 90. (1) Ръководителите на всички предп-
риятия, които експлоатират тръбопроводи и
съоръжения по чл. 1, т. 1, организират аварийни
групи с денонощно дежурство на инженерно-
технически работници и работници шлосери.
(2) Ръководителите на предприятията, екс-
плоатиращи тръбопроводи и съоръжения по
чл. 1, т. 2, организират дежурство на добре под-
готвени шлосери.
(3) Съобщенията, постъпващи в аварийната
група, се регистрират в специални дневници. В
тези дневници се отбелязват времето на полу-
чаване на съобщението, часът на тръгване на
аварийната група, времетраенето на отстраня-
ването на повредите, характерът им и какви
работи са извършени.
Раздел III
План за предотвратяване и ликвидиране на
аварии
Чл. 91. Собствениците или ползвателите на
съоръжения по чл. 1, т. 1 разработват и актуа-
лизират план за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
при бедствия, аварии и катастрофи, наричан по-
нататък “План за предотвратяване и ликвиди-
ране на аварии” (ППЛА).
Чл. 92. (1) Планът за предотвратяване и
ликвидиране на аварии определя действията и
задълженията на персонала, ангажиран с експ-
лоатацията на помпените станции, тръбопро-
водите и съоръженията към тях, при природни
бедствия, възникване на аварийни ситуации и
при локализиране и ликвидиране на аварии.
(2) Планът за предотвратяване и ликвиди-
ране на аварии съдържа:
1. оперативна част, включваща схеми на
тръбопровода и съоръженията към него, план
на помпените станции с означени схеми на
енергоносителни системи, водоеми, транспор-
тни съоръжения, противопожарни съоръже-
ния и други;
2. профилактични мерки за предотвратява-
не на аварии, предвиждащи: методи за проучва-
не на възможни аварийни ситуации; мерки,
които биха предотвратили възникването на
авария; места за складиране и поддържане на
материали, инструменти, средства за защита и
за долекарска медицинска помощ и др.;
3. разпределение на задълженията между
отделните лица, участващи в ликвидирането на
аварията, и взаимодействието им;
4. списък на длъжностните лица от предпри-
ятието и от външни органи и организации, ко-
ито трябва незабавно да бъдат уведомени за
аварията.
(3) Ръководителят на предприятието е длъ-
жен да организира запознаването на работещи-
те с плана и задълженията им, свързани с кон-
кретното работно място.
(4) Периодично, но най-малко веднъж го-
дишно, в предприятията се организира проиг-
раване на възможните аварийни ситуации, пред-
видени в ППЛА.
(5) Планът за предотвратяване и ликвиди-
ране на аварии се съгласува по реда на Правил-
ника за организацията и дейността по предот-
вратяване и ликвидиране на последствията при
бедствия, аварии и катастрофи и се утвърждава
от ръководителя на предприятието.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 93. Орган за технически надзор по наред-
бата e председателят на ДАМТН чрез ГД “ИДТН”.
Чл. 94. (1) Тръбопроводите и помпените стан-
ции за транспортиране на нефт и нефтопродук-
ти се изграждат по инвестиционни проекти,
заверени от органите за технически надзор.
(2) На заверяване по ал. 1 подлежат инвес-
тиционните проекти, съдържащи проектната до-
кументация на проектните части, отнасящи се