Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
Чл. 729. (1) Трансформаторите/реакторите
с мощност 1000 kVА и по-голяма, снабдени с
термосифонни или абсорбционни филтри, се екс-
плоатират с непрекъсната регенерация на мас-
лото в тях.
(2) Маслото в разширителя на трансформа-
торите/реакторите се защитава от директно
съприкосновение с околния въздух.
(3) Когато трансформаторите/реакторите са
снабдени със специални устройства, предпазва-
щи маслото от овлажняване, те се поддържат
непрекъснато включени независимо от режи-
ма на работа на трансформатора. Експлоата-
цията на тези устройства се осъществява в съ-
ответствие със заводските инструкции.
(4) Маслото в маслонапълнените проходни
изолатори се защитава от овлажняване и окис-
ляване. Контролът за състоянието и експлоа-
тацията на проходните изолатори и вградените
токови трансформатори се извършва по пред-
писанията на производителя.
Чл. 730. (1) Трансформаторите като прави-
ло се включват директно към мрежата на пъл-
но напрежение.
(2) Разрешава се трансформатор, работещ в блок
с генератор, да се включва с постепенно повиша-
ване на напрежението на генератора от нула.
Чл. 731. Огледите на трансформаторите/ре-
акторите без изключване от мрежата се извър-
шват съгласно вътрешните инструкции за об-
ходи и огледи, както следва:
1. в уредбите с постоянен дежурен персонал
за главните трансформатори в електрическите
централи и подстанции, работните и резервни-
те трансформатори за собствени нужди и реак-
торите—най-малко веднъж в денонощието, а
за всички останали трансформатори—веднъж
седмично;
2. в уредби без постоянен персонал най-мал-
ко веднъж в месеца, а в трафопостовете—най-
малко веднъж на 6 месеца.
Чл. 732. Профилактичните изпитвания и
измервания на трансформаторите/реакторите
се провеждат в съответствие с действащите
норми за изпитване на електрическите съоръ-
жения и инструкциите на производителя.
Чл. 733. (1) Ремонтите на трансформатори-
те (текущи и основни), системите за охлажда-
не, превключващите устройства под товар и др.
се извършват по необходимост в зависимост от
техническото състояние, определено чрез из-
питвания и външни огледи и съобразено с ре-
жимите на работа.
(2) Обемът и периодичността на извършва-
ните ремонти се определят от техническото
ръководство на енергийните обекти.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  п е т а
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ
Чл. 734. (1) Разпределителните уредби (РУ)
от всички видове и напрежения се комплекту-
ват със съоръжения и апарати, които по обяве-
ните (номиналните) си данни удовлетворяват
условията на работа както при нормални режи-
ми, така и при претоварване, къси съединения
и пренапрежения.
(2) Разпределителните уредби се експлоати-
рат и оперативно обслужват само по актуали-
зирани схеми и експлоатационни инструкции и
при спазване на режимите на работа в нормал-
ни и аварийни условия.
(3) За ОРУ с напрежение 400 kV и по-високо
се изготвя карта с разпределението на напрег-
натостта на електрическото поле на ниво 1,8 m
над повърхността на земята за ползване от пер-
сонала при обслужване на уредбата.
Чл. 735. (1) На входните врати на всяка РУ се
поставят табела/надпис с диспечерското наи-
менование/номериране по оперативната схема,
както и предупредителни табели, изискващи се
по правилата за електрическа и пожарна без-
опасност.
(2) На всички присъединения в уредбите се
поставят табели/надписи с тяхното диспечер-
ско наименование/номериране по оперативна-
та схема, както следва:
1. в ЗРУ—на вратите на клетките (килиите);
2. в ОРУ—на мрежовите ограждения, съо-
ръженията или на постаментите;
3. в КРУ—на лицевите и обратните страни
(при двустранна компоновка) на клетките;
4. на табла/шкафове—на лицевата и обрат-
ната страна на вратите.
(3) На подходящо видно място с табели се
обозначават и шинните системи и секциите в РУ.
(4) На таблата с предпазители или на самите
предпазители на присъединенията се поставят
надписи, указващи номиналния ток на стопяе-
мите вложки и наименованието на защитава-
ната верига.
Чл. 736. (1) Разпределителните уредби в ра-
йони със замърсена атмосфера/среда се изби-
рат с изолация на електрическите съоръжения,
осигуряваща надеждната им работа без допъл-
нителни мерки за защита.
(2) В случай че изолацията на съоръженията
не осигурява надеждната им експлоатация, се
вземат допълнителни мерки в това число:
1. в ОРУ—усилване на изолацията, измива-
не, почистване, покриване с хидрофобни пасти;
2. в ЗРУ—защита от проникване на прах и
вредни газове в помещението;
3. в ОКРУ—уплътняване на шкафовете, об-
работване на изолацията с хидрофобни пасти.
Чл. 737. Помещенията на ЗРУ се осигуря-
ват срещу случайно попадане на животни и
птици в тях.
Чл. 738. (1) При компоновката и експлоата-
цията на комплектни разпределителни уредби
с изолация от елегаз (КРУЕ) към помещения-
та, в които са разположени, и тези за тяхното
техническо обслужване се изисква:
1. да са изолирани от останалите помещения
и от улицата;