Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 106

СТР.  106	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  8
Чл. 476. Панелите за двойни подове в работ-
ните помещения се изпълняват от строителни 
продукти с клас на реакция на огън не по-ни-
сък от Bfl-s1.
Чл. 477. Повърхностните покрития на стени 
и тавани в тунелите, галериите и помещенията 
се изпълняват от строителни продукти с клас 
по реакция на огън A1 или A2.
Чл. 478. Повърхностните покрития на подо-
ве, стени и тавани с дебелина до 2 mm не се 
вземат предвид.
Чл. 479. Местата на преминаване на тръбо-
проводи, кабели, въздухопроводи и други ко-
муникации през пожарозащитни прегради се 
уплътняват със строителни продукти с клас на 
реакция на огън A1 или A2, без да се намалява 
нормативната огнеустойчивост.
Чл. 480. Приетите означения, класификаци-
ята и критериите по отношение на огнеустой-
чивостта на строителните елементи, конструк-
циите и инсталациите са в съответствие със 
серията стандарти БДС EN 13501 и решенията 
на Европейската комисия за класификация по 
огнеустойчивост, публикувани в „Официален 
вестник“ на Европейския съюз.
Чл. 481. Изискващата се огнеустойчивост на 
основните строителни конструктивни елементи 
на тунелите, пожарозащитните прегради, по-
жарозащитните врати, капаци и огнепреградни 
клапи, както и огнеустойчивостта на конструк-
циите, отделящи вентилационните шахти и ка-
нали в тунелите, са дадени в табл. 19.
Чл. 482. Огнеустойчивостта на конструкци-
ите на технически помещения се определя от 
тяхната пожарна опасност, но не може да бъде 
по-малка от 60 минути.
Чл. 483. Трансформаторите в тунелите тряб-
ва да бъдат със сух или негорим пълнеж. Сте-
ните и вратите на трансформаторните камери 
се проектират с клас по реакция на огън А1 и с 
огнеустойчивост най-малко ЕI 90.
Чл. 484. Устойчивостта на пожар на кон-
струкции, разположени на границата между две 
пожарни секции, се приема като тази на пожар-
ната секция с по-строги изисквания.
Чл. 485. Не се допуска използването на по-
жароустойчиви бои или покрития за постига-
нето на предписаната огнеустойчивост на кон-
струкциите в тунела.
Чл. 486. Огнеустойчивостта на уплътнени-
ята в случаите, когато електрически и водо-
проводни инсталации преминават през стени, 
не трябва да е по-малка от огнеустойчивостта 
на пожарната преграда, през която премина-
ват електрическите и водопроводните инста-
лации, но не повече от EI 120, съгласно стан-
дартна температурна крива, освен когато с 
оценката на риска на тунела не е определено 
друго изискване.
Таблица 19
Номер
Наименование на конструкция 
или елемент
Категории тунели
Критерий* 
за огнеус-
тойчивост
I
II1)
устойчивост на пожар [min]
1.
Носещи конструкции, гарантиращи стабилността на тръба-
та на тунела или на негова част
90
1202) (180)3)
R
2.
Носещи конструкции, които не гарантират стабилността на 
тръбата на тунела или на негова част
90
1202) (180)3)
R
3.
Пожарoзащитни прегради (стени, тавани и др.)
90
1202) (180)3)
EI
4.
Пожарoзащитни врати и капаци в пожарозащитните пре-
гради, различни от номер 5 и 6
60
90
EW
5.
Пожарoзащитни врати към защитен път за евакуация, обо-
рудвани с механизъм за самозатваряне (СЗ)
90
90
EI,C34)
6.
Плъзгащи се пожарoзащитни врати или пожарoзащитни 
врати със серво-механизъм към защитен път за евакуация
90
90
EI
7.
Огнепреградни клапи и клапи за контрол на дима
60
90
EI-S
8.
Конструкции, разделящи вентилационни шахти от тръбата 
на тунела
90
120
R
9.
Вентилационни канали, шахти и въздуховоди на аварийна-
та вентилация
90
90
EI
1) Устойчивостта на пожар в тази колона се прилага само за участъци от тунели, класифицирани като 
категория II.
2) Устойчивостта на пожар на тези конструкции се оценява съгласно модифицираната въглеводородна 
крива.
3) В случай на движение на превозни средства с опасни товари съгласно ADR се изисква стойност на ус-
тойчивост на пожар 180 минути по модифицираната въглеводородна крива, ако това изискване е предявено 
от анализа на риска.
4) Изискването за дълготрайност на самостоятелното затваряне – съгласно БДС EN 14600, не е задължи-
телно за плъзгащи се врати.
* Съгласно серията стандарти БДС EN 13501.