Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 84

СТР.  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
Приложение № 3
към чл. 58, ал. 4, чл. 63, ал. 2, чл. 76, 
чл. 116, ал. 3, чл. 124, ал. 2 и чл. 132, ал. 2
Използвани материали, форма и минимални 
размери на проводници за мълниеприемни­
ци – проводници и пръти, на проводници за 
токоотводи и на заземителни електроди
Таблица 1
Използвани материали, форма и минимално 
сечение на мълниеприемници – проводници и 
пръти, и на проводници за токоотводи
Вид 
на ма­
тери­
ала
Форма
Мини­
мално 
сече­
ние, 
mm2
Забележки10)
Мед
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна7)
Въже
Кръгла 
плътна3), 4)
508)
508)
508)
2008)
Минимална дебелина 
2 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на всяка жичка 1,7 mm
Диаметър 16 mm
Пока­
лаена 
мед1)
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна7)
Въже
508)
508)
508)
Минимална дебелина 
2 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на всяка жичка 1,7 mm
Алу­
ми­
ний
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна
Въже
70
508)
508)
Минимална дебелина 
3 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на всяка жичка 1,7 mm
Алу­
ми­
ниева 
сплав
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна7)
Въже
Кръгла 
плътна3), 4)
508)
50
508)
2008)
Минимална дебелина 
2,5 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на всяка жичка 1,7 mm
Диаметър 16 mm
Горе­
що 
по­
цин­
ко­
вана 
сто­
мана2)
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна9)
Въже
Кръгла 
плътна3), 4) 9)
508)
50
508)
2008)
Минимална дебелина 
2,5 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на телта 1,7 mm
Диаметър 16 mm
Не­
ръж­
даема 
сто­
мана5)
Плоска 
плътна
Кръгла 
плътна6)
Въже
Кръгла 
плътна3), 4)
508)
50
708)
2008)
Минимална дебелина 
2 mm
Диаметър 8 mm
Минимален диаметър 
на телта 1,7 mm
Диаметър 16 mm
1) Горещо- или галванично покалаена с дебелина на 
покритието най-малко 1 μm.
2) Покритието да бъде гладко, непрекъснато и без 
механични остатъци от подготвителни вани, с ми­
нимална дебелина 50 μm.
3) Приложима само за пръти. За приложения, при 
които не са критични механични въздействия, като 
вятър. Може да се използва като мълниеприемник 
с диаметър 10 mm и максимална дължина 1 m с до­
пълнително закрепване.
4) Приложима само за преходен заземителен елемент 
(земя/въздух).
5) Хром > 16 %, никел > 8 %, въглерод < 0,07 %.
6) За неръждаема стомана, положена в бетон, и/или 
в пряк контакт с горими материали се препоръчва 
да се увеличат размерите на 78 mm2 (при диаметър 
10 mm) за кръгла плътна стомана и на 75 mm2 (при 
минимална дебелина 3 mm) за плоска плътна стомана.
7) За някои случаи, когато механичните въздействия не 
са от значение, се допуска намаляване на сечението 
50 mm2 (при диаметър 8 mm) до 28 mm2 (при диаметър 
6 mm). Препоръчително е в такива случаи да се на­
мали разстоянието между елементите за закрепване.
8) Когато термичните и механичните съображения са 
определящи, размерите могат да бъдат увеличени до 
60 mm2 за плоска плътна и 78 mm2 за кръгла плътна 
форма на материала.
9) За специфична енергия 10 000 kJ/Ω минималното сечение 
за избягване на стопяване е 16 mm2 мед, 25 mm2 алуминий, 
50 mm2 стомана и 50 mm2 неръждаема стомана.
10) Дебелината, широчината и диаметърът са с допус­
тими отклонения ±10 %.
Таблица 2
Използвани материали, форма и минимални 
размери на заземителни електроди
Вид 
на 
ма­
тери­
ала
Форма
Минимални размери
Допъл­
нително 
условие
зазе­
ми­
телен 
прът,  
mm
зазе­
ми­
телен 
про­
вод­
ник
заземи­
телна 
шина, 
mm
1
2
3
4
5
6
Мед
Въже3)
50 
mm2
Мини­
мален 
диаметър 
на всяка 
жичка 
1,7 mm
Кръгла 
плът­
на3)
50 
mm2
Диаме­
тър 
8 mm
Плоска 
плът­
на3)
50 
mm2
Мини­
мална 
дебелина 
2 mm
Кръгла 
плътна
158)
Тръба
20
Мини­
мална 
дебелина 
на стена­
та 2 mm
Плоча 
плътна
500 x 500
Мини­
мална 
дебелина 
2 mm
Решет­
ка
600 x 600 Сечение 
25 mm 
x 2 mm; 
мини­
мална 
дължина 
на ре­
шетката 
4,8 m