Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 63

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
1
2
3
2
22
Експлозивна 
атмосфера не 
се образува при 
нормална рабо-
та или се обра-
зува за кратко 
време
“
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Зоните по табл. 26 се определят и 
класифицират по методиките и изчисленията, 
дадени в БДС EN 60079-10-1:2009 „Експлозивни 
атмосфери. Част 10-1: Класификация на зони. 
Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-
1:2008)“ и БДС EN 60079-10-2:2009 „Експлозивни 
атмосфери. Част 10-2: Класификация на зони. 
Горивни прахови атмосфери“, или се определят 
при спазване на следните минимални изисквания:
1. зона 0 – зонa вътре в контейнери, резер-
воари и инсталации с горими газове, пари или 
аерозоли (изпарители, съдове за протичане на 
реакции и др.), както и зони в радиус 1 m до 
отвори за вентилация и други отвори;
2. зона 1:
а) зона в радиус 3 m около зона 0;
б) зона в радиус 3 m около отворите за 
подаване на суровини;
в) зона в радиус 3 m около чупливи съдове 
или тръби, изработени от стъкло, керамика и 
др. под., с изключение на случаите, при които 
количествата на веществата вътре са твърде 
малки за образуване на експлозивна атмосфера;
г) зона в радиус 3 m около недобре уплът-
нени салници на помпи и вентили;
3. зона 2 – зона в радиус 5 m около зона 1;
4. зона 20 – зона вътре в контейнери, тръбо-
проводи, съдове и др. с горими прахове (мелници, 
сушилни, бъркалки, тръбопроводи, силози и др.);
5. зона 21:
а) зона в радиус 3 m около зона 20; 
б) зона в радиус 3 m около точките за запъл-
ване или изпразване на горим прах и местата, 
където се образуват отлагания от горим прах и 
при нормална работа е възможно издигане на 
праха и образуване на експлозивна атмосфера;
6. зона 22:
а) зона в радиус 5 m около зона 21; 
б) зона в радиус 3 m около инсталации, съ-
държащи горим прах (извън тези по т. 4), ако 
при изтичане на праха е възможно образуване 
на експлозивна атмосфера;
в) места, където при нормална работа от-
лагания от горим прах (които е възможно да 
образуват експлозивна атмосфера) се образуват 
случайно и за кратък период.“
4. Алинея 3 се отменя.
§ 185. Член 269 се изменя така:
„Чл. 269. В местата от трета група „Експло-
зивна опасност“ се проектират съоръжения и 
системи за защита, отговарящи на изискванията 
на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на съоръжения и сис-
теми за защита, предназначени за експлоатация 
в потенциално експлозивна атмосфера, приета 
с Постановление № 205 на Министерския съвет 
от 2001 г. (ДВ, бр. 81 от 2001 г.), съобразени 
с параметрите на експлозивната атмосфера.“
§ 186. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съгласно наредбата по чл. 269, с която 
се въвежда Директива 94/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите 
членки относно оборудването и защитните сис-
теми, предназначени за използване в потенци-
онално експлозивна атмосфера, съоръженията, 
предназначени за експлоатация в потенциално 
експлозивна атмосфера, сe разделят на две групи. 
Всяка група е разделена на категории в зави-
симост от необходимата защита, както следва:
1. група І – категории М1 и М2 – съоръже-
ния, предназначени за използване в подземните 
части на мини и в частите на надземните им 
инсталации, които са подложени на опасност 
от натрупване на газ гризу и/или горим прах;
2. група ІІ – категории 1, 2 и 3 – съоръжения, 
предназначени за използване в други места, 
подложени на опасност от наличие на екс-
плозивна атмосфера; критериите, определящи 
класификацията на съоръженията от група II 
в категории, са дадени в табл. 27.“
2. Таблица 27 се изменя така:
„Таблица 27
Катего-
рия
Критерии, определящи класификацията 
на съоръженията
1
Включва съоръжения, проектирани да 
функционират в съответствие с експло-
атационните параметри, определени от 
производителя и осигуряващи много ви-
соко ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са пред-
назначени за използване в зони, в кои-
то експлозивната атмосфера от смес на 
въздух и газове, пари или аерозол или от 
прахо-въздушна смес присъства постоян-
но, за дълъг период от време или често.
Съоръженията от тази категория тряб-
ва да осигуряват необходимото ниво на 
защита дори в случаите на редки инци-
денти с тях и да се характеризират със 
средства за защита, така че:
 – в случай на повреда на едно от сред-
ствата за защита най-малко второ неза-
висимо средство осигурява необходимо-
то ниво на защита, или
 – необходимото ниво на защита се оси-
гурява в случай на две повреди, случили 
се независимо една от друга.