Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 67

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
 
 
81 
.3 
Изолиращите клапани, които отделят противопожарните тръбопроводи в самото 
машинно отделение, в което се намира главната противопожарна помпа или 
помпи, от останалата част на противопожарните тръбопроводи, са разположени 
на 
леснодостъпно 
и 
защитено 
място 
извън 
машинното 
отделение. 
Противопожарните тръбопроводи са разположени така, че когато изолиращите 
клапани са затворени, всички хидранти на плавателния съд, с изключение на тези 
в машинното отделение, посочени по-горе, да могат да бъдат захранвани с вода 
от противопожарна помпа, която не се намира в това машинно отделение, през 
тръби, които не преминават през това помещение. Шпинделите на ръчно 
задействаните клапани трябва да бъдат леснодостъпни, като всички клапани 
трябва да бъдат ясно обозначени. 
 
.4 
Хидрантите се разполагат така, че водните струи достигат до всяко 
местоположение на плавателния съд от два противопожарни шланга от два 
различни хидранта, като едната от струите е от една дължина на шланга.  
Хидрантите в ро-ро помещенията се разполагат така, че всяко място в 
помещението да може да бъде достигнато от две водни струи от два различни 
хидранта, като всяка от струите се доставя от една дължина на шланга. 
 
.5 
Всеки противопожарен шланг е изработен от негниещ материал и е с максимална 
дължина, одобрена от Администрацията.  Противопожарните шлангове, заедно с 
всички необходими приспособления и инструменти, се поддържат в готовност за 
употреба на видни места в близост до хидрантите. Всички противопожарни 
шлангове във вътрешните помещения трябва да бъдат свързани към хидрантите 
по всяко време. За всеки хидрант се осигурява по един противопожарен шланг, 
както се изисква от .4. 
 
.6 
Всеки противопожарен шланг е снабден с дюза от одобрен тип с двойно 
предназначение, (т.е. тип спрей/струя), включващ вентил за спиране. 
 
7.7.6    Защита на фритюрниците и уредите за варене и печене 
 
Когато са инсталирани фритюрници и уреди за варене и печене, всички такива инсталации 
трябва да бъдат оборудвани със следното: 
 
.1 
автоматична или ръчна стационарна пожарогасителна система, изпитана съгласно 
подходящ стандарт, приет от организацията; 
 
.2 
основен и авариен термостат с предупредителна сигнализация за уведомяване на 
оператора в случай на авария на някой от термостатите; 
 
.3 
приспособления за автоматично изключване на електрозахранването на 
фритюрниците 
и 
уредите 
за 
варене 
и 
печене 
при 
активиране 
на 
пожарогасителната система; 
 
.4 
сигнализация при активирането на пожарогасителната система в камбуза, където 
е инсталирано оборудването; и 
 
.5 
органи за управление за ръчно задействане на пожарогасителната система, които 
са ясно обозначени и готови за употреба от екипажа. 
 
 
7.8       Защита на помещенията от специална категория и ро-ро помещенията 
 
7.8.1    Защита на конструкцията 
 
82 
7.8.1.1  Границите на помещенията от специална категория се изолират в съответствие с 
таблици 7.4-1 и 7.4-2.  Палубата на помещение от специална категория или ро-ро помещение 
трябва да бъде изолирана само от долната страна, ако е необходимо. 
7.8.1.2  На щурманския мостик има индикатори за затварянето на вратите към или от 
помещения от специална категория или ро-ро помещения. 
7.8.1.3  Противопожарните врати в границите на помещенията от специална категория, водещи 
до помещения под палубата за превозни средства, се оборудват с комингс с височина най-
малко 100 mm. 
7.8.2    Стационарна пожарогасителна система 
Всички помещения от специална категория и ро-ро помещения се оборудват с одобрена 
стационарна система за разпръскване на вода под налягане за ръчна работа, която предпазва 
всички части на палубата и платформата за превозни средства в това помещение, при условие 
че Администрацията може да разреши използването на всяка друга стационарна  
пожарогасителна система, за която е доказано чрез пълномащабно изпитване при условия, 
симулиращи пожар в резултат от изтичане на петрол в помещението, че е не по-малко 
ефективна за контролиране на пожарите, които е вероятно да възникнат в такова помещение. 
7.8.3    Патрули и откриване на пожари 
7.8.3.1  В помещенията от специална категория и ро-ро помещенията се поддържа непрекъснат 
противопожарен патрул, освен ако не е предвидена стационарна система за откриване на 
пожари и противопожарна аварийна сигнализация, отговаряща на изискванията на 7.7.1, и 
система за наблюдение с камери.  Стационарната система за откриване на пожари следва до 
може бързо да локализира избухването на пожар.  Отстоянието и местоположението на 
детекторите се определят, като се отчита работата на вентилацията и други значими фактори. 
7.8.3.2  Пунктове за ръчни противопожарни кранове се разполагат, според нуждата, във всички 
помещения от специална категория и ро-ро помещения, като в близост до всеки изход от такова 
помещение се поставя по един. Пунктовете за ръчни противопожарни кранове трябва да бъдат 
разположени така, че никоя част от помещението да не бъде на повече от 20 m от пункт за 
ръчен противопожарен кран. 
7.8.4    Пожарогасително оборудване 
За всяко помещение от специална категория и ро-ро помещение се осигуряват: 
.1         най-малко три пожарогасителя с воден прах; 
.2 
един комплект преносим пожарогасител с пяна, включващ дюза за въздух и за 
пяна от индукторен тип, която да може да се свързва с противопожарния 
тръбопровод чрез пожарогасителен шланг, заедно с преносим резервоар, 
съдържащ 20 l течност за пяна и един резервен резервоар.   Дюзата следва да 
може да произвежда ефективна пяна, подходяща за потушаване на пожар от 
гориво при норма най-малко 1,5 m3/min.  Плавателният съд разполага с най-малко 
два преносими пожарогасителя с пяна за използване в такова помещение; и 
.3 
преносимите пожарогасители от одобрен тип и конструкция следва да бъдат 
разположени така, че нито една точка в помещението да не е на повече от около 
15 m от пожарогасител, при условие че при достъпите до това помещение има 
поне един преносим пожарогасител.