Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
(2) Диелектричните килимчета и пътеки се
използват само в сухи помещения, а изолира-
щите поставки могат да се използват и във влаж-
ни и подложени на замърсяване помещения.
Чл. 117. Изпитванията обхващат диелектрич-
ните килимчета и пътеки, изготвени от два типа
материали:
1. тип “1”—обикновено изпълнение, неустой-
чив на азот;
2. тип “2”—маслобезиноустойчив и устойчив
на азот.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 118. (1) В процеса на експлоатация не се
извършват периодични изпитвания на елект-
рическата якост на диелектричните килимчета
и пътеки, а само огледи.
(2) Изпитвания на електрическата якост по
ал. 1 се извършват само за изделията, поправя-
ни с пластир, електрическите и механичните
свойства на който са съвместими с тези на поп-
равяните изделия.
Чл. 119. (1) Електрическата якост на дие-
лектричните килимчета и пътеки от клас 0, 1 и
2 се изпитва между електроди, изготвени от
метални плочи с дебелина 5 mm, с равномерно
заоблени ръбове и ъгли с подходящ размер, съ-
образен с просвета (най-късият път между не-
заземен и заземен електрод). Допуска се изпол-
зването и на електроди с друга конструкция,
при която се получават същите изпитвателни
резултати.
(2) Изпитваното изделие се поставя между
електродите, като между него и всеки електрод
се поставят мокри гъби или електропроводима
пяна с дебелина около 6 mm.
(3) Допустимият минимален просвет за из-
питване на електрическата якост е посочен в
табл. 6.
Таблица 6
Просвет при изпитване с променливо
напрежение
Клас на изделието
Просвет, mm
0
80
1
80
2
150
3
200
4
300
Чл. 120. Изпитването на диелектричните
килимчета и пътеки клас 3 и 4 се извършва
съгласно указанията на производителя.
Чл. 121. (1) Електрическата якост на изола-
цията на диелектричните килимчета и пътеки
се изпитва с променливо напрежение в продъл-
жение на една минута. Изпитването се извърш-
ва с напреженията съгласно табл. 7, като токът
на утечката не се измерва.
Таблица 7
Изпитвателно напрежение и максимално
работно напрежение
Клас
Изпитвателно
Максимално
напрежение, kV
работно
(ефективна стойност)
напрежение, kV
0
5
1
1
10
7,5
2
20
17
3
30
26,5
4
40
36
Чл. 122. (1) Огледът на диелектричните ки-
лимчета и пътеки, за установяване на състоя-
нието им в процеса на експлоатация, се извър-
шва най-малко един път на 6 месеца при почис-
тени от замърсяване повърхности.
(2) Огледът на диелектрично килимче се
извършва с навиването му на руло от всеки ъгъл
по диагонала на килимчето и проверка на вън-
шната навита повърхност. Процедурата се из-
пълнява поредно и за двете повърхности (гор-
ната и долната) на килимчето.
(3) При огледа на диелектричните килимче-
та и пътеки, когато се открият пробождания,
срязвания, дълбоки надрасквания и други пов-
реди, които не подлежат на поправка, както и
издути, размекнати или втвърдени повърхнос-
ти, те се заменят с нови.
Чл. 123. (1) В процеса на експлоатация не се
извършват периодични изпитвания на елект-
рическата якост на изолиращите поставки, а
само огледи най-малко един път на 3 месеца.
(2) При оглед на изолираща поставка, ко-
гато се открият проводящи включвания и/или
пукнатини на подпорни изолатори, разхлабе-
ни връзки, механични повреди на плота за
стъпване, поставката се изважда от употреба
за ремонт.
Чл. 124. (1) След ремонта на изолираща
поставка се извършват механични и електри-
чески изпитвания:
1. на натиск—3500 N/m2  равномерен товар, в
продължение на една минута;
2. на електрическа якост на подпорните изо-
латори—с напрежение 40 kV за поставка до
10 kV и напрежение 60 kV за поставка 20 kV.
Продължителността на изпитването е 5 min.
(2) Изпитвателното напрежение се прилага
между два плоски метални електрода (с разме-
рите на плота на поставката), разположени:
единият върху плота, а другият под изолатори-
те (изолаторите “стъпват” върху електрода,
който е заземен); на електрода върху плота се
подава напрежение от незаземения край на
намотката на изпитвателния трансформатор.
Чл. 125. Резултатите от извършените огледи
на диелектрични килимчета, пътеки и изоли-
ращи поставки се регистрират в дневник с оцен-
ка на годността им.