Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 51

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
Раздел III
Втора група „Повишена пожарна опасност“
Чл. 247. Помещенията, сградите, откритите 
съоръжения или части от тях, в които се из-
ползват, произвеждат или съхраняват горими 
материали, се отнасят към местата от втора 
група „Повишена пожарна опасност“, наричани 
за краткост „пожароопасни места“.
Чл. 248. (1) Пожароопасните места по 
чл. 247 се разделят на четири класа по пожарна 
опасност:
1. клас П-I – места в помещения на строежи 
от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, 
в които се използват или съхраняват горими 
течности с пламна температура над 55 до 120 °С;
2. клас П-II – места в помещения на стро-
ежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в 
които се отделят горими прахове или влакна, 
преминаващи в суспендирано състояние, като 
за опасността от пожар (но не и от експло-
зия) са от значение физическите свойства на 
праховете и влакната (малка раздробеност, 
голяма влажност и ДКГВ над 65 g/m3), или 
когато съдържанието прахове и влакна във 
въздуха не достига необходимата общообемна 
концентрация за експлозия;
3. клас П-IIа – места в помещения на стро-
ежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в 
които се отделят, употребяват или съхраняват 
горими течности с пламна температура, по-
висока от 120 °С, или твърди горими вещества 
и влакнести продукти, за които липсват харак-
терните признаци за зоните в помещенията от 
клас П-II;
4. клас П-III – места в строежи от категория 
по пожарна опасност Ф5В, разположени на 
открито, в които се използват или съхраняват 
горими течности с пламна температура, по-
висока от 55 °С, или твърди горими материали.
(2) Електрическите уредби и инсталации в 
пожароопасните места по ал. 1 се проектират 
с определена степен на защита в зависимост 
от класа по пожарна опасност.
Чл. 249. Когато отделни пожароопасни 
производствени съоръжения са разположени 
на открито или в непожароопасни места и не 
са предвидени специални мерки срещу раз-
пространяването на пожара извън границата 
на съоръжението, за пожароопасно се приема 
мястото, разположено на разстояние до 3 m 
в хоризонтално и вертикално направление от 
пожароопасното съоръжение.
Чл. 250. (1) В пожароопасни места в поме-
щения и открити съоръжения, разположени на 
разстояние до 5 m в хоризонтално и вертикално 
направление от апаратите, в които постоянно 
или периодично се използват горими вещества 
и технологичният процес е свързан с използва-
нето на открит огън и нажежени части, или в 
места, където повърхността на технологичния 
апарат е нагрята до температурата на самовъз-
пламеняване на горимите пари, прахове или 
влакна, се предвиждат електрически съоръжения 
в нормално изпълнение. 
(2) Класът на местата по пожарна опасност, 
разположени извън 5-метровата зона по ал. 1, 
се определя съгласно чл. 248, ал. 1.
Чл. 251. Електрическите уредби и инста-
лации на отделно стоящи строежи от клас на 
функционална пожарна опасност Ф5, пред-
назначени за съхранение на горими вещества 
и материали, се проектират с комутационни 
апарати, разположени извън помещението върху 
конструктивни елементи, изпълнени от проду-
кти с клас по реакция на огън не по-нисък от 
А2, и с възможност за пломбиране. Апаратите 
може да се монтират и върху конструктивни 
елементи с класове по реакция на огън В, С, 
D, E и F само върху основа с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2.
Чл. 252. (1) Електрическите уредби и ин-
сталации в помещенията за газголдери за 
кислород, съдове за течен кислород, командни 
табла (щитове) за управление към хранилищата 
за течен кислород и газификационните кисло-
родни станции, кабините за газификаторите и 
кислородните разпределителни инсталации се 
проектират при спазване на изискванията за 
клас П-І.
(2) Помещенията за кислородни станции, 
непосочени в ал. 1, в които се произвежда 
или съхранява кислород и които имат естест-
вена вентилация, се отнасят към първа група 
„Нормална пожарна опасност“.
(3) Не се разрешава проектиране на ма-
слонапълнени електрически съоръжения в 
помещения за кислородни инсталации.
Чл. 253. (1) Степента на защита на електри-
ческите машини и съоръжения в зависимост 
от класа на пожароопасното място се определя 
съгласно табл. 23.
(2) Означенията на степените на защита 
на електрическите съоръжения са дадени в 
приложение № 10.
Таблица 23
№ по 
ред
Видове машини и съоръжения и условия на работа
Степен на защита на съоръжението при клас на пожа-
роопасното място
П-I
П-I I
П-I Iа
П-I I I
1.
2.
3.
4.
5.
Стационарни машини без искрящи части
Стационарни машини с искрящи части (контактни 
пръстени и колектори)
Преносими или често премествани машини 
Електрически кранове, телфери:
а) с искрящи части
б) без искрящи части
Електрокари
IP-44
IP-44
IP-44
IP-54
IP-44
IP-44
IР-44
IP-54
IP-44
IP-54
IP-44
IP-44
IP-33
IP-33
IP-44
IP-33
IP-33
IP-44
IP-44
IP-44
IP-44
IP-44
IP-44
IP-44