Държавен вестник, бр. 20, 2022 г., стр. 37

БРОЙ  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
46 
 
 
 
Глава 12 
Механична вентилация в товарната зона 
За корабите, за които се прилага Кодексът, изискванията на настоящата глава заместват 
изискванията на правила П-2/4.5 4.5.2.6 и 4.5.4 на SOLAS. 
Въпреки това, за продуктите, обхванати от параграфи 11.1.2 и 11.1.3, с изключение на 
киселини и продукти, за които се прилага параграф 15.17, правилата на SOLAS II-2/4.5.2.6 
и 4.5.4 могат да се прилагат вместо разпоредбите на настоящата глава. 
12.1 Помещения, в които обикновено се влиза по време на операциите по обработка на 
товари 
12.1.11 Залите за товарни помпи и други затворени помещения, които съдържат оборудване 
за обработка на товари и подобни помещения, в които се извършва работа по товара, се 
оборудват с механични вентилационни системи, които могат да се контролират от външни 
такива помещения. 
12.1.2 Трябва да се предвижда проветряване на такива помещения преди влизане в 
отделението и експлоатация на оборудването, като трябва да бъде  поставено 
предупреждение, изискващо използването на такава вентилация, извън отделението. 
12.1.3 Входните и изходни отвори за механична вентилация трябва да бъдат разположени 
така, че да осигуряват достатъчно движение на въздуха през пространството, за да се 
избегне натрупването на токсични или запалими пари или и двете (като се отчита тяхната 
плътност на парите) и да се осигури достатъчно кислород за безопасна работна среда, но в 
никакъв случай вентилационната система не трябва да има капацитет по-малко от 30 
промени на въздуха на час, въз основа на общия обем на помещението. За някои продукти 
са предписани повишени вентилационни норми  в т. 15.17 за залата за товарни помпи. 
12.1.4 Вентилационните системи трябва да са постоянни и обикновено от всмукателен тип. 
Трябва да е възможно да се извършва изсмукване отгоре и отдолу на подовите пластини. В 
помещения с двигатели, задвижващи товарни помпи, вентилацията трябва да бъде с 
положително налягане. 
12.1.5 Вентилационните изпускателни тръби от помещенията в товарната зона трябва да 
изпускат нагоре на места, разположени най-малко на 10 m в хоризонтална посока от 
вентилационните смукателни отвори до жилищните, сервизните и машинните отделения, 
пунктовете за управление и другите помещения извън товарната зона. 
12.1.6 Вентилационните смукатели трябва да се разполагат по начин, който свежда до 
минимум възможността за рециклиране на опасни пари от всеки вентилационен 
изпускателен отвор. 
12.1.7 Вентилационните канали не трябва да се прокарват през жилищни, сервизни и 
машинни помещения или други подобни помещения. 
12.1.8 Електрическите двигатели, които управляват вентилатори, трябва да се разполагат 
извън вентилационните тръби, ако е предвидено да се превозват запалителни продукти. 
Вентилационните вентилатори и вентилаторните канали, по отношение само на 
вентилаторите, за места, посочени в глава10 като опасни, трябва да са с неискряща 
конструкция, определена като: 
.1 ротори или корпуси от неметална конструкция, като се обръща необходимото внимание 
на премахването на статичното електричество; 
47 
 
 
.2 ротори и корпус от материали от цветни метали; 
.3 ротори и корпус от аустенитна неръждаема стомана; и 
.4 метални ротори и корпус с не по-малко от 13 мм конструктивен просвет на върха. 
Всяка комбинация от фиксиран или въртящ се компонент от алуминиева или магнезиева 
сплав и фиксиран или въртящ се компонент от желязо, независимо от просвета до върха, се 
счита за опасност от искри и не трябва да се използва на тези места. 
12.1.9 За всеки тип вентилатор на борда, изискван съгласно настоящата глава, трябва да се 
носят достатъчно резервни части. 
12.1.10 Във външните отвори на вентилационните тръби трябва да се поставят защитни 
екрани с квадратно око, не по-големи от 13 mm. 
12.2 Помпени помещения и други затворени пространства, в които обикновено се 
влиза 
Помпените помещения и другите затворени помещения, които обикновено не са обхванати 
от точка 12.1.1.1, се оборудват с механични вентилационни системи, които могат да се 
управляват от външни такива помещения и отговарят на изискванията на точка 12.1.3, с 
изключение на това, че капацитетът не може да бъде по-малък от 20 смени на въздуха на 
час, въз основа на общия обем на пространството. Трябва да е предвидено проветряване на 
тези помещения преди влизането на персонала.