Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
тацията, за всички неизправности в работата
на уредбата и за забелязаните повреди (мигане
или изгасване на тръби, частични разряди на
елементите, радиосмущения и др.).
Чл. 562. При плановите профилактични ре-
монти на рекламните газоразрядни уредби се
извършват:
1. затягане на закрепването, заменяне на
негодните тръбодържатели, свръзки и накрай-
ници, почистване на тръбите и външен оглед на
защитните свързвания (зануляването или зазе-
мяването);
2. преглед на устройствата за автоматика и
програмно управление;
3. измерване на изолационното съпротивле-
ние на електрическата инсталация и отстраня-
ване на откритите дефекти;
4. измерване на заземителните съпротивле-
ния и отстраняване на откритите дефекти.
Чл. 563. При установяване на видими повреди
газоразрядните реклами трябва да се изключват.
Чл. 564. Работещите по монтажа и ремонта
на газоразрядни уредби, разположени по пок-
риви, стени и на височини, трябва да бъдат
подлагани на предварително и периодично (един
път в годината) освидетелстване от медицинс-
ка комисия за работа на височина.
Чл. 565. (1) Ремонтните работи по газораз-
рядните уредби се извършват само през деня.
(2) В комплекта уреди и приспособления,
използвани от монтажните и ремонтните бри-
гади, трябва задължително да има:
1. индикатор за високо напрежение;
2. високочестотен индикатор с батерийно зах-
ранване за проверка на изправността на тръбите;
3. комплект проводници с изолация за висо-
ко напрежение и със запоени пружинни клеми;
4. монтажни инструменти с изолирани
дръжки;
5. предпазен пояс и въже.
Чл. 566. Специализираните организации за
монтаж и експлоатация на газоразрядни рек-
ламни уредби трябва да притежават местни
инструкции за ремонт, приемане за експлоата-
ция и контрол на газоразрядните уредби.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ПОВДИГАТЕЛНИ УРЕДБИ С ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 567. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на електрически товароподем-
ни машини и повдигателни съоръжения (кра-
нове, асансьори, телфери и електрически ле-
бедки) за постоянен и променлив ток с напре-
жение до 1000 V, предназначени за вертикално
транспортиране на тежести и хора, и не се отна-
ся за товароподемни машини със специално
предназначение.
Чл. 568. Електрическите съоръжения, инс-
талации и уредби на повдигателните уредби и
асансьорите трябва да отговарят на изисквани-
ята на специализираните нормативни актове за
тяхното устройство и безопасна експлоатация.
Чл. 569. Кранистите (машинистите) на елект-
рическите повдигателни уредби трябва да имат
елементарни познания по електротехника и да
познават правилата за даване на първа помощ
при поражения от електрически ток. Кранистите
трябва да имат не по-ниска от втора квалифика-
ционна група по нормативните актове по безо-
пасност на труда. Теоретичните познания на кра-
ниста трябва да бъдат съчетани с практически
опит по управление и обслужване на крана.
Чл. 570. Във всяко предприятие (организа-
ция) трябва да се определи лице от инженерно-
техническия персонал с необходимата квали-
фикация по безопасност на труда, което да от-
говаря за изправното състояние на електричес-
ките съоръжения на повдигателните уредби.
Чл. 571. Периодичността на ремонтите на
електрическите съоръжения на повдигателни-
те уредби се определя от отговорника за техни-
ческата експлоатация на енергообзавеждането
в съответствие с изискванията на наредбата.
Графикът за ремонтите се одобрява от адми-
нистративния ръководител на предприятието
(организацията).
Чл. 572. Прегледите и плановите ремонти на
електрическите съоръжения на крановете се
извършват на място.
Чл. 573. Пускането в действие на крановете
или асансьорите след ремонт може да се разре-
ши само от лицето, което отговаря за изправно-
то им състояние, чрез записване в дневник за
приемане и предаване на смяната съгласно ут-
върдените правилници.
Чл. 574. (1) При преглед, регулиране и ре-
монт на електрическите съоръжения на крано-
вете и асансьорите трябва да се ползват лични
предпазни средства (диелектрични ръкавици,
ботуши, изолационни килимчета и др.). Инст-
рументите трябва да бъдат с изолационни дръж-
ки. Преносимите защитни средства трябва да
се пазят в специално определени места.
(2) Не е задължително да има диелектрични
ръкавици и галоши в кабината на крана.
Чл. 575. През време на работа на механиз-
мите на повдигателните уредби се забранява на
обслужващия персонал да извършва каквито и
да било работи (смазване, регулиране и др.).
Раздел II
Повдигателни съоръжения
Чл. 576. При прегледите на повдигателните
съоръжения се проверяват:
1. блокировките на люковете и на вратите в
оградите на крановете;
2. апаратите за безопасност (крайни изключ-
ватели, ограничители на товароподемността,
височината), блокировъчните устройства и сиг-
нализацията;
3. оградите на всички достъпни за допиране
тоководещи части;
4. постоянните защитни средства (килимче-
та, огради, плакати и др.).
Чл. 577. (1) Съпротивлението на изолация-
та на проводниците, тролейните проводници и
електрическата апаратура на крановете трябва
да се измерва най-малко 1 път в годината.