Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 39

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
„(2) За помещенията от класове на функ-
ционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се 
проектират най-малко два евакуационни 
изхода, всеки от които с минимална светла 
широчина 0,9 m.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:
„(3) Разрешава се проектирането на един 
евакуационен изход в следните случаи:
1. за помещения от категории по пожарна 
опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, пред-
назначени за не повече от 10 човека;
2. за помещения от категория по пожарна 
опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени 
за не повече от 50 човека;
3. за помещения от категории по пожарна 
опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, пред-
назначени за не повече от 100 човека;
4. за помещения, разположени в подземни 
етажи, с площ до 300 m2, предназначени за 
не повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода 
и за етажерки в помещения от категория по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 
m2, в помещения от категория Ф5В с площ 
до 300 m2 и в помещения от категории Ф5Г 
и Ф5Д с площ до 500 m2.“
4. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
„(4) Единичната светла широчина на ева-
куационните изходи за помещенията по ал. 3, 
в които пребивават повече от 15 човека, е не 
по-малка от 0,9 m.
(5) За помещения от класове на функцио-
нална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, предназ-
начени за повече от 200 човека, се проектират 
най-малко три евакуационни изхода, всеки от 
които с минимална светла широчина 0,9 m, 
или два евакуационни изхода, всеки от които 
с минимална светла широчина 1,2 m.
(6) Максималната светла единична ши-
рочина на евакуационните изходи е 2,4 m.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се из-
меня така:
„(7) Крайните евакуационни изходи от 
строежите от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние 
най-малко 10 m от съседни апарати и съоръ-
жения на външните инсталации с категория 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се из-
меня така:
„(8) Евакуационните стълбища от етажер-
ките в помещения от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5.1 и открити площадки 
над нивото на прилежащия терен с категория 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят 
със стени с огнеустойчивост I 30.“
§ 41. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разрешава се вратите на балкони и 
площадки, на изходите от помещения от 
категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и 
Ф5Д и на изходите от помещения от класове 
на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, 
в които пребивават едновременно не повече 
от 15 човека, както и вратите на изходите от 
складове с площ до 200 m2 и от санитарно-
хигиенни помещения да се отварят обратно 
на посоката на движение при евакуация.“
2. Алинея 7 се отменя.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи 
се встрани) врати на евакуационни изходи от 
помещения от подкласове Ф2.1 и Ф2.2 и от 
помещения от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и 
Ф3.4, предназначени за не повече от 50 човека.“
4. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми 
врати за осъществяване на връзка на авто-
мобилни и железопътни рампи с производ-
ствени и складови помещения се приемат за 
евакуационни, когато за тях е предвидено 
изпълнение на условията по ал. 10.“
§ 42. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „фиг. 3“ се заменят с „фиг. 7“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. от която и да е точка на помещение с 
два или повече изходи до евакуационeн изход 
(фиг. 8) – 40 m.“
2. Думите под фиг. 3 „Фиг. 3“ се заменят 
с „Фиг. 7“.
3. Думите под фиг. 4 „Фиг. 4“ се заменят 
с „Фиг. 8“.
4. Фигури 5, 6 и 7 се заличават.
5. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Максималната дължина на евакуаци-
онния път от вратата на най-отдалеченото 
помещение до вход в съседна защитена зона, 
в съседна безопасна зона или в евакуационно 
стълбище не трябва да превишава:
1. 20 m – при път за евакуация в една 
посока (фиг. 9);
2. 40 m – при пътища за евакуация в две 
или повече посоки (фиг. 10).
(4) Дължината на пътя за евакуация в 
помещението е разстоянието от която и да е 
точка в него до евакуационен изход (без да 
се отчита оборудването).“
6. Създават се фиг. 9 и 10:
 
Фиг. 9
„