Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(2) Ръководителят на газоопасните работи
докладва ежедневно за хода им на лицето, изда-
ло наряда.
Чл. 170. Работи по отстраняване на аварии
се извършват без наряд до отстраняване на
пряката опасност за хората и материалните
ценности. Следващите ги възстановителни ра-
боти се извършват по наряд.
Чл. 171. Отговорност за осигуряване на не-
обходимите средства за лична защита и за тях-
ната изправност носи ръководителят на газо-
опасните работи или лицето, издало наряда—
за газоопасни работи по чл. 166, ал. 2, т. 2 и 5,
или прекият ръководител—за газоопасни ра-
боти по чл. 164.
Чл. 172. (1) Ръководителят на газоопасните
работи е длъжен:
1. да провери наличието и изправността на
личните предпазни средства преди започване
на газоопасната работа;
2. да инструктира срещу подпис в наряда
подчинените си работници за необходимите
мерки за безопасност при изпълнение на газо-
опасните работи;
3. да организира работата така, че да може
бързо да изведе работниците от опасната зона.
(2) Всички разпореждания за реда за извърш-
ване на газоопасните работи се издават от ръ-
ководителя на газоопасните работи.
Чл. 173. Газоопасните работи се извършват
през деня. Работи по отстраняване на аварии
могат да се извършват по всяко време на дено-
нощието под ръководството на лице, определе-
но от ръководителя на предприятието.
Чл. 174. (1) При работа в загазена среда се
употребяват неискрообразуващи инструменти
и уреди. На обекта и около него се поставят
предупредителни надписи и знаци и в него не се
допускат други лица извън участниците в газо-
опасните работи.
(2) Работниците, които изпълняват газоопас-
ни работи, използват само взривозащитени
осветителни преносими лампи с напрежение
12 V и облекло от антистатични материали.
Обувките им трябва да са без железни гвоздеи
и обковки.
Чл. 175. При затягане на разглобяеми съе-
динения на работещи газови съоръжения и ин-
сталации налягането в тях трябва да се намали
до 50 на сто от максималното работно наляга-
не, но не трябва да е по-високо от 0,3 МРа.
Чл. 176. (1) Собственикът или ползвателят
и обслужващият персонал не трябва да допус-
кат подаване на газ в газови съоръжения и ин-
сталации, преди да е извършена проверка на
изправността им.
(2) Новоизграден газопровод, преминал пър-
воначален технически преглед и незапълван с
газ в период до 6 месеца, преди въвеждането му
в експлоатация се изпитва на плътност и се из-
вършва проверка на антикорозионното покри-
тие, арматурата и средствата му за измерване.
Чл. 177. (1) Забранява се заваряване и ряза-
не на газопроводи, през които е протичал газ,
преди да са дегазирани и продухани с въздух
или с инертен газ.
(2) Преди и на всеки два часа по време на
заваряване или рязане в помещения, в които
има газови съоръжения и инсталации, от най-
ниските и трудно проветряемите зони на поме-
щенията и околните канали, шахти и коридори
се вземат проби за наличието на въглеводоро-
ден газ във въздуха. Съдържанието на кисло-
род във въздуха трябва да е най-малко 20,9 %
(обемни) (об. %).
Чл. 178. (1) Газовите съоръжения и инста-
лации се изключват от газопроводната мрежа
посредством монтиране на глух фланец на спи-
рателната арматура.
(2) Глухите фланци по ал. 1 трябва да са из-
числени за максимално допустимото работно
налягане на газопровода и да имат дръжки,
излизащи извън периферията на фланците на
спирателната арматура.
(3) Монтираните към газовите съоръжения
и инсталации глухи фланци се демонтират само
по указание на ръководителя на газоопасните
работи.
Чл. 179. Преди демонтаж на газово съоръ-
жение, газова инсталация, горивна уредба или
газопровод те се продухват с инертен газ или с
въздух до пълното отстраняване на въглеводо-
родния газ в тях.
Чл. 180. (1) При извършване на вътрешни
прегледи и ремонтни работи на котли, резер-
воари и други газови съоръжения те се из-
ключват от газопровода чрез монтиране на
глухи фланци.
(2) При работа в пещите на котли, в резерво-
ари или в други подобни съоръжения всички
врати, люкове и взривни клапи трябва да са
отворени и при необходимост в резервоарите и
пещите да се подава въздух с вентилатор.
(3) Допуска се влизане в резервоари и други
газови съоръжения само когато те са дегази-
рани, почистени, проветрени и чрез анализ е
установена чистотата на въздуха. Анализ за на-
личието на въглеводородни газове се извърш-
ва на всеки два часа до завършването на прег-
леда или ремонта.
(4) Резервоарите се продухват с инертен газ
до пълното отстраняване на въглеводородния
газ. След отстраняването на въглеводородния
газ от резервоарите и преди извършването на
работите по ал. 1 резервоарите се продухват с
въздух до достигане на съдържанието на кисло-
род в тях най-малко 20,9 об. %. Съдържанието
на кислород в резервоара се установява с ана-
лиз, който се документира.
Чл. 181. При извършване на газоопасни ра-
боти в загазени помещения и пространства
или в такива, в които е възможно изтичане на
газ, извън помещението или пространството
трябва да дежури работник, който да следи за