Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 37

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
Чл. 196. (1) Системата за автоматично регу-
лиране на хидроагрегата осигурява:
1. автоматично и ръчно пускане и спиране;
2. устойчива работа във всички режими;
3. участие в регулирането на честотата на
електроенергийната система на определените
за това хидрогенератори;
4. плавно движение на регулиращите органи
при изменение на мощността на хидроагрегата;
5. при изключване под товар да не се преви-
шават граничните стойности на честотата на
въртене на хидроагрегата, налягането и скорост-
та на водния поток;
6. автоматично ограничаване на максимал-
ното отваряне на направляващия апарат при
изменение на водния напор;
7. автоматично изменение на ъгъла на отва-
ряне на работните лопатки в съответствие с
водния напор (за турбини тип “Каплан”).
(2) Статизмът и степента на неравномерност
на турбинните регулатори се задават от операто-
ра на преносната/разпределителната мрежа и не
се разрешава произволно да бъдат променяни.
Чл. 197. (1) При ВЕЦ и ПАВЕЦ при наличие
на система за групово регулиране на активната
мощност (ГРАМ) не се разрешава изключване
на системата и индивидуално регулиране на
всеки агрегат.
(2) При повреда в груповото регулиране или
при режимни условия се допуска временно из-
ключване с разпореждане на оператора на пре-
носната мрежа.
Чл. 198. (1) Пускането на хидроагрегат, нор-
малното и аварийното спиране, изключването
на телеуправлението и ръчното изменяне на
товара се извършват по местни инструкции,
утвърдени от ръководителя на ВЕЦ.
(2) Параметрите и условията на режима на
работа за всеки хидроагрегат се определят въз
основа на данните от завода производител и на
базата на проведени изпитвания.
Чл. 199. За всеки хидроагрегат се установява
и периодично се контролира времетраенето на
следните процеси:
1. затваряне на направляващия апарат на тур-
бината до положение, съответстващо на празен
ход при изключване под товар;
2. отваряне на направляващия апарат на
турбината при поемане на товар с максимал-
на скорост;
3. отваряне и затваряне на лопатките на ра-
ботното колело при турбини тип “Каплан”;
4. отваряне и затваряне на иглите на дюзи-
те и струйните отклонители при турбини тип
“Пелтон”;
5. затваряне на направляващия апарат при
задействане на разпределителя за аварийно
затваряне;
6. затваряне и отваряне на работните затво-
ри пред турбините;
7. затваряне и отваряне на аварийните и ре-
монтните затвори на водовземанията;
8. отваряне и затваряне на синхронния из-
пускател на турбините тип “Францис”.
Чл. 200. През определени периоди се прове-
рява качеството на регулиране в съответствие с
местните инструкции.
Чл. 201. На всеки хидроагрегат се извършва
контрол за работата на съоръженията посред-
ством огледи и измервания в обем и в срокове,
указани в местните инструкции и на основание
на заводските изисквания.
Чл. 202. (1) Не се допуска продължителна
работа на хидроагрегата при повишено ниво на
вибрациите.
(2) Хоризонталните вибрации на носачите
на вертикалните хидроагрегати с вградените в
тях лагери, на корпуса на турбинния лагер и на
лагерите на хоризонталните хидроагрегати при
номиналната честота на въртене на ротора не
могат да надвишават:
Честота на
въртене, n-1
до 100
100ч187
187ч375
375ч750
Двойна
амплитуда, mm
0,18
0,15
0,10
0,07
(3) Вертикалните вибрации (двойната ам-
плитуда) на капака на турбината, опорния ко-
нус или кръстовината на генератора в зависи-
мост от честотата на вибрациите не могат да
надвишават следните стойности:
Честота на
30 и
вибрациите, Hz
до 1
33
110
116
повече
Допустими
вибрации, mm
0,18
0,15
0,12
0,08
0,04
(4) Биенето на вала на хидроагрегата не може
да надвишава стойността, посочена в местната
инструкция.
Чл. 203. (1) За всеки хидроагрегат в местна-
та инструкция се определят и се контролират
номиналните и максимално допустимите тем-
ператури на:
1. сегментите на аксиалния (петовия) лагер;
2. радиалните лагери;
3. маслото във ваните.
(2) При повишаване на температурата на лагер
или на маслото с 5 °С над номиналната се включва
предупредителната сигнализация, а при 8 °С—
защитата за изключване на хидроагрегата.
Чл. 204. Експлоатацията на петовите лаге-
ри с еластични сегменти от металопластика
се извършва в съответствие с изискванията
на завода производител, отразени в местната
инструкция.
Чл. 205. Системата за техническо водоснаб-
дяване се поддържа винаги в изправност и го-
товност да осигури охлаждане на лагерите на
хидроагрегата, статора на генератора, масле-
ните и другите системи при всички режими на
работа на хидроагрегата.
Чл. 206. Компресорната уредба и маслона-
порната уредба (МНУ) се поддържат и експло-
атират съгласно местните инструкции.
Чл. 207. Основен ремонт на хидротурбините
и помпите на ПАВЕЦ се извършва в зависи-
мост от работните часове и състоянието им
съобразно указанията на завода производител,
но най-малко веднъж на 5-7 години.
Чл. 208. Действията при подготовката на
хидроагрегат за ремонт (изолиране по водна
страна и от електрическата мрежа) се извърш-
ват при задължително спазване на инструкции-
те за безопасна работа.