Държавен вестник, бр. 61, 2023 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
ската спогодба за международен превоз на 
опасни товари по шосе (ADR) или Правил­
ника за международен железопътен превоз 
на опасни товари (RID).“
§ 36. Член 144 се отменя.
§ 37. Член 145 се отменя.
§ 38. В чл. 147 думите „транспортируеми 
съоръжения под налягане“ се заменят с 
„транспортируемо оборудване под налягане“.
§ 39. Член 148 се отменя.
§ 40. Член 153 се отменя.
§ 41. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. Информацията за пълначните 
станции се вписва в изградената от ДАМТН 
информационно-комуникационна система в 
10-дневен срок след изграждането им, но преди 
пускането им в експлоатация. Вписването се 
извършва в регионалния отдел на ГД „ИДТН“, 
на чиято територия са изградени, след пода­
дено заявление от ползвателя, придружено от 
заверен инвестиционен проект. Пълначните 
станции подлежат на проверка съгласно 
чл. 278.“
§ 42. Създава се чл. 156б:
„Чл. 156б. (1) Редът за транспортиране, 
товарене, разтоварване, съхранение и пъл­
нене на транспортируемото оборудване под 
налягане трябва да се определи в инструкция 
на оператора.
(2) Инструкцията по ал. 1 се изготвя в 
съответствие с изискванията, определени 
в Европейската спогодба за международен 
превоз на опасни товари по шосе (ADR) или 
Правилника за международен железопътен 
превоз на опасни товари (RID).“
§ 43. Раздел II „Съхранение на транс­
портируеми съоръжения под налягане“ с 
чл. 157 – 166 на глава трета от част трета се 
отменя.
§ 44. В чл. 168, т. 3 думите „предпазните 
и други устройства“ се заменят с „устройства 
за безопасност“.
§ 45. Член 185а се отменя.
§ 46. В чл. 186 думите „или сертификат“ 
се заличават.
§ 47. В чл. 187 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. да не допуска съоръженията по чл. 2, 
т. 3 и 4 да бъдат обслужвани от лица, които 
не притежават професионална квалификация 
по професиите 522050 „Оператор на парни и 
водогрейни съоръжения“ със специалност 
5220501 „Експлоатация на парни и водогрей­
ни съоръжения“ или 522040 „Монтьор на 
енергийни съоръжения и инсталации“ със 
специалност 5220401 „Топлоенергетика“ или 
със специалност 5220409 „Топлотехника – топ­
линна, климатична, вентилационна и хладил­
на“ – за котли с нагревна повърхност до 1000 м2 
включително, или професия 522030 „Техник 
на енергийни съоръжения и инсталации“ 
със специалност 5220301 „Топлоенергетика“, 
специалност 5220302 „Ядрена енергетика“ 
или със специалност 5220309 „Топлотехни­
ка – топлинна, климатична, вентилационна и 
хладилна“ – за котли с неограничена нагревна 
повърхност, или с правоспособност за обслуж­
ване на котли с подходяща за съответния 
котел нагревна повърхност;“
б) в т. 3 думите „чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6“ се 
заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 6“;
в) в т. 4 думите „чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6“ се 
заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 6“;
г) в т. 6 думите „да се извършва“ се за­
личават;
д) точка 9 се изменя така:
„9. да състави и съхранява досие за всяко 
съоръжение под налягане със съдържание, 
определено в чл. 282;“
е) създава се т. 9а:
„9а. при промяна на ползвателя на съо­
ръжение под налягане – в срок от 10 дни да 
предостави досието по т. 9 на новия ползвател 
на съоръжението с повишена опасност.“
2. В ал. 2, т. 3 думите „или проверка, или 
преглед по чл. 265, ал. 5“ се заличават.
§ 48. В чл. 190 т. 4 се отменя.
§ 49. В чл. 193 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Манометърът, по който се контролира 
процесът в съоръжението под налягане, тряб­
ва да има валидни знаци, удостоверяващи 
извършена първоначална или последваща 
метрологична проверка по реда на Закона за 
измерванията.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 50. Член 193а се изменя така:
„Чл. 193а. Когато технологичен процес 
в съоръжението под налягане се контроли­
ра със средство за измерване на налягане/
температура, което не попада в обхвата на 
Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол, приета с 
Постановление № 239 на Министерския съвет 
от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), средството за 
измерване трябва да има валиден сертификат 
за калибриране от акредитирана лаборатория.“
§ 51. Член 194 се отменя.
§ 52. В чл. 199 т. 5 се изменя така:
„5. когато манометърът, по който се контро­
лира процесът в съоръжението под налягане, 
е повреден и не е възможно да се установи 
налягането в съоръжението;“.
§ 53. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. Проверката на настройката на 
предпазните клапани трябва да се извършва 
от лица, които разполагат със:
1. стендове за извършване на проверката 
на настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на 
проверката по т. 1, която да съдържа: