Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
ранства, шахти, ниши или шкафове. Допуска се
разполагане на ГРП с входящо налягане над
0,5 MPa непосредствено в производствени поме-
щения или в пристройки към тях в случаите, ко-
гато технологията на производството изисква по-
даване на газ с налягане над 0,5 MPa.
(2) Допуска се ГРП или части от тях (крано-
ве и филтри) да се монтират на оградени откри-
ти площадки на територията на промишлени
предприятия, когато климатичните условия
позволяват нормалното им функциониране.
(3) Пристройките към сгради или помеще-
нията, в които се монтират ГРП, се категоризи-
рат като производства от категория А съгласно
противопожарните строително-технически нор-
ми. Подовете на помещенията трябва да са не-
горими и необразуващи искри. Помещения-
та трябва да са с врати, необразуващи искри и
отварящи се навън.
(4) Пристройките към ГРП трябва да са със
самостоятелен изход и лек покрив, отделени с
плътна негорима и газонепроницаема стена.
(5) При необходимост ГРП се съоръжават с
мълниезащитна и заземителна инсталация.
Чл. 174. (1) В ГРП може да има отопление в
зависимост от климатичните условия, влажност-
та на подавания газ и конструкцията на прила-
ганите уреди и контролно-измервателни при-
бори.
(2) При водно отопление отоплителният
котел се монтира в изолирано помещение със
самостоятелен изход, отделено от технологич-
ните и други помещения с плътни, газонепро-
ницаеми стени и граница на пожароустойчи-
вост най-малко 2 h и 30 min.
Чл. 175. Обслужваните ГРП се осигуряват с
външна далекосъобщителна връзка.
Чл. 176. Когато спирането на притока на газ
може да доведе до технологични загуби (напри-
мер стъкларски пещи и други топилни пещи)
на газови горивни уредби, които работят на
непрекъснат режим, вместо предпазно-спира-
телни вентили се допуска монтиране на сигнал-
на инсталация, показваща изменението на на-
лягането на газа над допустимите граници.
Чл. 177. (1) Газорегулаторните пунктове се
монтират на разстояние от газовите съоръже-
ния и прибори, което осигурява защитата им от
недопустимо загряване от излъчваната топли-
на, от прелитащи искри и от открит пламък.
(2) В работното помещение, съответно в
непосредствена близост до ГРП, не се допуска
монтиране на съоръжения, нямащи отношение
към работата на ГРП.
Чл. 178. Допуска се подаването на газ от ГРП
към агрегати, разположени в други помещения
на същата сграда, като по всяко време на дено-
нощието е осигурен достъп на персонала на
оператора на разпределителната мрежа в по-
мещението на ГРП.
Чл. 179. (1) Не се допуска ГРП да преграж-
дат входа на помещения, като покрай тях се
осигурява проход най-малко 1 m.
(2) В разделителните стени към ГРП не се
допускат димоотводи и вентилационни канали.
Чл. 180. (1) Газорегулаторните пунктове
шкафово изпълнение се монтират върху него-
рими основи или негорими стени.
(2) Шкафовете на ГРП се изработват от не-
горими материали и с вентилационни отвори в
горната и долната им част на удобна за ремонт
и обслужване височина.
Чл. 181. (1) Газорегулаторните пунктове
може да се разполагат на открити площадки до
1,5 m под нивото на прилежащия терен. В тези
случаи откъм работната страна на ГРП се оси-
гурява свободно пространство с широчина най-
малко 1 m.
(2) Площадките по ал. 1 може да са на дъл-
бочина най-малко равна на най-късото разсто-
яние на напречното сечение на площадката. При
необходимост от тръби за приток на въздух,
съответно за обезвъздушаване, те се извеждат
най-малко на 2 m над нивото на прилежащия
терен и се осигуряват срещу запушване.
Чл. 182. Газорегулаторните пунктове се ком-
плектуват със следните съоръжения:
1. ръчен спирателен вентил, при който лес-
но се отличава отвореното и затвореното му
положение (например ъгъл на завъртане 90°) и
който се монтира на достъпно място на входа
на ГРП;
2. филтър, който се монтира непосредствено
след ръчния спирателен вентил по начин, оси-
гуряващ лесен достъп за почистване;
3. предпазно-отсекателен вентил, който се
монтира пред регулатора на налягане или е
конструктивно вграден в него, като за ГРП с
входящо налягане до 0,01 MPa отсекателен вен-
тил не се изисква;
4. регулатор на налягане за автоматично
понижаване и поддържане на налягането след
него—при променлив дебит на газа;
5. предпазно-изпускателен вентил, който се
монтира след регулатора по посока на протича-
нето на газа, като изпускателният тръбопровод
след предпазно-изпускателния вентил се ораз-
мерява с условен диаметър над 15 mm, но не по-
малък от диаметъра на предпазно-изпускател-
ния вентил, и се отвежда в атмосферата на без-
опасно място, с пропускателна способност не
по-малка от 5 на сто от капацитета на регули-
ращата линия, в която е вграден; не се допуска
обединяване на изпускателни газопроводи с
различно налягане на газа в тях;
6. изпускателен кран на страната на ниското
налягане на газа за продухване и обезгазяване
на инсталацията, като изпускателният кран и
тръбопровод са с вътрешен диаметър, по-голям
от 15 mm;
7. уреди за следене и контрол на налягането
(манометри за високата и ниската страна по
налягане), като всички контролно-измервател-
ни уреди преди монтажа се проверят и плом-
бират в съответствие с метрологичните изиск-
вания.