Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 75

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1, когато
такъв се изисква, и заверената конструкторска
документация по чл. 255, ал. 1 или техническа-
та документация на съоръженията по чл. 5;
в) сертификати на устройствата за непосред-
ствено ограничаване на налягането;
г) копия от удостоверенията за качество на
материалите, използвани при производството
на елементите под налягане;
д) протоколи за резултатите от изпитвания-
та на якост на съоръжението под налягане и
изпитванията и контрола на неразглобяемите
му съединения;
3. за пълначни станции—копие от инвести-
ционния проект по чл. 254, ал. 1;
4. за бутилки за сгъстени, втечнени и разтво-
рени под налягане газове—сертификат и декла-
рация за съответствие.
(3) Декларацията за съответствие по ал. 2,
т. 1, буква “в” не се изисква за стационарни съ-
оръжения под налягане, демонтирани и монти-
рани на ново място, ако те са били регистрира-
ни от органите за технически надзор преди вли-
зането в сила на приложимите за съоръжения-
та наредби по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 259. (1) Заявлението за регистриране и
представените документи се разглеждат от ор-
ганите за технически надзор в срок 10 работни
дни след получаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъ-
дат констатирани непълноти в представените
документи и/или несъответствия на деклара-
цията за съответствие по чл. 258, ал. 2, т. 1,
букви “в” и “д” или т. 4, органите за техничес-
ки надзор регистрират съоръжението под на-
лягане. Отказът за регистрация се мотивира
писмено.
Чл. 260. Ползвателят е длъжен да уведоми
органа за технически надзор, пред който е ре-
гистрирал съоръжението под налягане, за вся-
ко преустройство на съоръжението и да му пред-
стави следните документи:
1. обяснителна записка за извършените про-
мени;
2. техническата документация, по която е
извършено преустройството;
3. удостоверения за качеството на материа-
лите и съставните части, използвани при преус-
тройството;
4. декларация за съответствие—в случаите
по чл. 167.
Чл. 261. При промяна на ползвателя на съо-
ръжението под налягане новият ползвател е
длъжен в 10-дневен срок от настъпване на про-
мяната да уведоми за нея органа за технически
надзор, който е регистрирал съоръжението.
Чл. 262. (1) Ползвателят по всяко време може
да промени лицето по чл. 253, т. 2, което осъ-
ществява техническия надзор на съоръжението
под налягане.
(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят
е длъжен да регистрира съоръжението под на-
лягане пред новоизбрано лице по чл. 253, т. 2 и
да му предостави досието по чл. 282.
(3) В случай на промяна по ал. 1 ползвате-
лят отправя до лицето по чл. 253, т. 2, което е
регистрирало съоръжението под налягане,
писмено искане за предоставяне на досието
по чл. 282, което съхранява. Лицето е длъжно
да предостави досието в срок 7 дни от получа-
ване на искането.
Чл. 263. Когато съоръжение под налягане се
бракува или не е експлоатирано повече от 12
месеца, ползвателят му е длъжен да уведоми за
това органа за технически надзор, пред който
съоръжението е регистрирано, в 10-дневен срок
от настъпване на събитието.
Чл. 264. Органите за технически надзор по
чл. 253, т. 2 уведомяват писмено всяка година
до 31 януари ГД “ИДТН” за регистрираните и
снетите от регистрация през предходната годи-
на съоръжения под налягане, както и за общия
брой регистрирани от тях съоръжения.
Г л а в а  т р е т а
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ
Чл. 265. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
съоръженията под налягане:
1. първоначални—след регистрирането на
съоръженията по чл. 2, т. 1 и т. 3—6;
2. периодични:
а) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3 и 4—най-
малко веднъж на 4 години;
б) на съоръженията по чл. 2, т. 2—в срокове-
те и по реда на Наредбата за съществените изис-
квания и оценяване съответствието на транс-
портируеми съоръжения под налягане;
в) на съоръженията по чл. 2, т. 5 и 6—вед-
нъж на 12 месеца;
3. периодични с изпитване на якост:
а) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3, 4, 5 и 6—
най-малко веднъж на 8 години;
б) на съоръженията по чл. 2, т. 2—в срокове-
те и по реда на Наредбата за съществените изис-
квания и оценяване съответствието на транс-
портируеми съоръжения под налягане;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от 12
месеца;
6. след подмяна или ремонт на елементи под
налягане;
7. по искане на ползвателя на съоръжението
под налягане;
8. внезапни.
(2) За извършване на техническите прегледи
по ал. 1, т. 1—7 ползвателите на стационарните
съоръжения под налягане са длъжни да отпра-
вят писмено заявление до органите за техни-
чески надзор, които са регистрирали съоръже-
нията. Прегледите се извършват във: