Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
в) свързване на водопровода с помпите и
резервоарите;
4. на местата, където вертикалният канали-
зационен клон преминава в хоризонтален, се
проектират бетонни опори.
Чл. 5. (1) При проектиране на водопроводни
и канализационни инсталации в сгради, разпо-
ложени в райони с пропадъчни (льосови) и на-
сипни почви и в свлачищни райони, се спазват
изискванията на Наредба № 1 от 1996 г. за про-
ектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от
1996 г.) и на Наредба № 12 от 2001 г. за проекти-
ране на геозащитни строежи, сгради и съоръже-
ния в свлачищни райони (ДВ, бр. 68 от 2001 г.).
(2) Когато при уплътняване на насипните
почви върху земната повърхност е възможно
образуване на свличания, за сградното водо-
проводно отклонение се проектира канал, като
разстоянието между горната част на тръбата и
горната част на канала е не по-малко от изчис-
ления размер на свличането.
(3) Сградното канализационно отклонение
се свързва с канализационната мрежа на ур-
банизираната територия чрез контролна ре-
визионна шахта с пад.
(4) Не се допуска открито изтичане на дъж-
довни води от покривите на сградите, с изклю-
чение на селскостопанските сгради, при осигу-
ряване отвеждането на водата извън площад-
ката посредством водоплътни канавки.
(5) Тръбите на водопроводната и канализаци-
онната инсталация се закрепват така, че да поемат
осовите и напречните премествания на сградата.
(6) За тръбите на водопроводната и канали-
зационната инсталация в сгради с конструкция,
осигуряваща ги срещу слягане и свличане, не се
предвижда допълнителна защита.
Чл. 6. Обхватът и съдържанието на предин-
вестиционното проучване, заданието за проек-
тиране и инвестиционния проект на сградната
водопроводна и канализационна инсталация се
разработват съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).
Ч А С Т  В Т О Р А
ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ВОДОПРО-
ВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОПРОВОД-
НИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СТУДЕНА ВОДА
И ЗА ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ
Чл. 7. (1) При проектирането на водопровод-
ни инсталации за студена и за гореща вода за
битови нужди се спазват следните изисквания:
1. осигуряване на нормално водоподаване до
всички водочерпни кранове в сградите, прила-
гане на мерки за икономично използване на
водата и на енергоефективни мерки, като се
отчитат необходимото налягане, водното ко-
личество, температурата на водата и предназ-
начението на сградите;
2. недопускане на неикономично високи ско-
рости и зони със застояване на водата;
3. предвиждане на мерки, така че нивото на
шума да не превишава 40 dB(A), с изключение
на периода на провеждане на водните количес-
тва за пожарни и аварийни нужди;
4. предотвратяване на вторично замърсява-
не на питейната вода вследствие връщането є
във водопроводната инсталация;
5. предотвратяване на увреждания на водо-
проводните инсталации вследствие образуване
на котлен камък, корозиране, ерозия и меха-
нични повреди;
6. осигуряване на защита от замръзване;
7. осигуряване на лесен достъп до съоръже-
нията, водочерпните кранове и арматури при
техническото им обслужване;
8. осигуряване на начини за пълно източва-
не на водата от инсталацията;
9. недопускане на насрещно свързване на
водочерпните кранове;
10. предвиждане на необходимите мерки за
предотвратяване развитието на бактерията
Legionella.
(2) При проектирането на сградни водопро-
водни инсталации се използват графични сим-
воли и съкращения съгласно БДС EN 806-1
“Технически изисквания за сградните инстала-
ции за питейна вода. Част 1: Общи положения”.
Чл. 8. (1) За питейно-битовите нужди на на-
селението се осигурява вода при спазване изис-
кванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качество-
то на водата, предназначена за питейно-битови
цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.). За водопой на до-
машни животни се осигурява вода в съответст-
вие с изискванията на БДС 6553 “Вода за водо-
пой на животни”.
(2) Качеството на водата за производствени
нужди се определя в съответствие с технологи-
ята на производство.
(3) Инсталациите за условно чисти води, ко-
ито се използват за промиване на клозети и
писоари, за пожарогасене, за миене на автомо-
били и за други дейности, при които не се изис-
ква използване на питейна вода, се проектират
като отделна водопроводна инсталация. На
водочерпните кранове за условно чисти води се
поставя подходяща, видима и трайна маркиров-
ка “Непитейна вода”.
(4) Към сградната водопроводна инсталация
се предвиждат устройства и съоръжения за до-
пълнително третиране на питейната вода, ко-
гато в заданието за изработване на инвестици-
онния проект има повишени изисквания към
качеството на водата, в т.ч. недопускане на
корозия на тръбите, образуване на котлен ка-
мък, наличие на органични и неорганични при-
меси и съдържание на суспендирани вещества.
Чл. 9. (1) Не се допуска свързване на водо-
проводна инсталация, захранвана от водопро-
вода на населеното място, с водопроводна сис-
тема от местен неконтролиран източник или
от водопровод за условно чисти води.