Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 18

С Т Р .  1 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
б) характеристики на долен изравнител—
минимално и максимално ниво, минимален и
максимален обем, време за запълване при раз-
лични режими и брой на агрегатите (за ВЕЦ с
долен изравнител);
в) минимален и максимален дебит (за ВЕЦ
на течащи води);
г) номинален воден пад;
д) номинален дебит;
2. за термични централи:
а) вид и проектна калоричност на използва-
ното гориво;
б) специфичен разход на използвания вид
гориво (по видове горива);
в) капацитет на складовете за горива по
видове;
3. за газови централи:
а) капацитет на хранилището за газ;
б) минимално и максимално налягане на газ
за работа на агрегата;
в) минимален и максимален дебит;
4. за вятърни централи:
а) минимална и максимална скорост на вя-
търа за работа на агрегата;
б) характеристика на изходната мощност във
функция от скоростта на вятъра.
(3) За газови централи с комбиниран цикъл
се представя поотделно информацията за газо-
вата и термичната част според изискванията за
съответните централи съгласно ал. 1.
(4) За електрически централи с други некон-
венционални енергийни източници се предста-
вят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(5) Информацията по чл. 68, ал. 1, т. 3 тряб-
ва да включва и следните проектни технически
данни за основните съоръжения:
1. генератори—номинални параметри, P/Q
диаграма, основни динамични параметри;
2. основни данни за възбудителната систе-
ма, автоматичния регулатор на възбуждане и
системния стабилизатор, за турбините и техни-
те регулатори;
3. блокови и повишаващи трансформатори—
номинална мощност, номинално напрежение,
напрежение на късо съединение;
4. описание на средствата за компенсиране
на реактивната мощност за електрическите
централи с асинхронни генератори;
5. описание на собствените нужди;
6. присъединителни линии—вид, начин на
изпълнение, изолация, сечение на фазовите
проводници и мълниезащитното въже, дължи-
на, електрически параметри.
(6) Преди извършване на присъединяването
инвеститорът е длъжен своевременно да инфор-
мира електроенергийното предприятие при
промяна на данните по ал. 1—5.
Чл. 93. (1) Преди включване на електричес-
ката централа в паралел с ЕЕС кандидатите за
присъединяване като производители на елек-
трическа енергия задължително представят
следните основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на дан-
ните по чл. 92;
2. подробни технически данни от производи-
теля на генераторите (номинални електричес-
ки параметри, реактанси, времеви константи,
параметри за устойчивост);
3. заводски данни за блоковите трансформа-
тори—номинална мощност, номинално напре-
жение, напрежение на късо съединение.
(2) Преди включване на електрическата цен-
трала в паралел с ЕЕС се представят следните
данни за първичните енергоносители и турбини:
1. за водни централи:
а) минимална активна мощност и дебит по
условия за кавитация на турбината;
б) минимално време за развъртане на агре-
гата и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
в) максимални (разгонни) обороти на тур-
боагрегата;
г) минимална и максимална скорост на про-
мяна на натоварването на турбината;
2. за термични централи:
а) описание на схемата на технологичния
процес за подготовка на парата, блокова схема,
параметри;
б) минимално време за включване на гене-
ратора в паралел с ЕЕС от студено състояние,
от топло състояние, от горещо състояние;
в) минимална и максимална скорост на про-
мяна на натоварването на турбината;
3. за газови централи:
а) минимално време за развъртане на агре-
гата и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
б) минимална и максимална скорост на про-
мяна на натоварването на турбината;
4. за газови централи с комбиниран цикъл се
представя поотделно информацията за газова-
та и термичната част според изискванията за
съответните централи по т. 1—3;
5. за електрически централи, използващи
други неконвенционални енергийни източници,
преди включване в паралел с ЕЕС се предста-
вят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(3) Преди включване на електрическата цен-
трала в паралел с ЕЕС за основните електри-
чески и енергийни съоръжения се представят
следните данни:
1. за възбудителната система и автоматич-
ния регулатор на възбуждане:
а) производител, принципна схема на възбу-
дителната система и регулатора на възбужда-
не, включваща и резервната система за възбуж-
дане, ако има такава;
б) блокова схема на регулатора на възбуж-
дане, включително диапазон на промяна на
параметрите, според блоковата схема;
в) блокова схема на системния стабилиза-
тор и диапазон на промяна на параметрите;
2. за системата за регулиране на турбината:
а) производител и блокова схема на регули-
ращата система, включително диапазон на про-
мяна на параметрите на регулиране;