Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 75

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  75  
1
2
3
Свързващи проводници от въ­
трешните метални конструкции 
към свързващата шина за израв­
няване на потенциалите
мед
алу­
ми­
ний
сто­
мана
6
8
16
Свързващи провод­
ници за арестери от:
изпитвате­
лен клас I
изпитвате­
лен клас II
изпитвате­
лен клас III
мед
Съ-­
гласно 
указа­
нията 
на 
произ­
води­
телите
Чл. 154. Мерките за защита срещу елек­
тромагнитни полета трябва да са устойчиви 
на въздействия, например от температура, 
влажност, корозионна атмосфера, вибрации, 
напрежение и ток, способни да увредят мястото 
на инсталиране.
Г л а в а  п е т а
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА МЪЛНИЕ­
ЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗ­
ПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 155. Мълниезащитни уредби с мълние­
приемници с изпреварващо действие се про­
ектират съобразно конкретните възможности 
за практическа реализация, на основания от 
икономическо естество, или за съответствие с 
естетически изисквания.
Чл. 156. (1) За прилагането на мълниепри­
емници с изпреварващо действие съществено 
значение имат фактори като вероятност за пряко 
попадение на мълния, приемливи последствия, 
специфични особености на обекта.
(2) Мълниеприемници с изпреварващо 
действие се проектират предимно при мълние­
защитата на сгради и външни съоръжения с 
особено предназначение, както и на големи 
открити пространства (складови площадки, 
зони за отдих и спорт и др.).
Чл. 157. При проектирането на мълниезащита 
с мълниеприемници с изпреварващо действие се 
използват само мълниеприемници, произведени 
в заводски условия и придружени от документи 
(сертификати, удостоверения за качество, про­
токоли от изпитвания и др.), удостоверяващи 
тяхното качество и надеждност.
Чл. 158. Мълниезащитната зона на мълние­
приемник с изпреварващо действие се определя 
в съответствие с електрогеометричния модел и 
с изпреварването на привличането съобразно 
данните от документацията на производителя, 
придружаваща мълниеприемника.
Чл. 159. (1) При прединвестиционното про­
учване се определят необходимото ниво на мъл­
ниезащита, възможните места за инсталиране 
на мълниеприемници с изпреварващо действие, 
местата на токоотводите, разположението и 
типът на заземителите.
(2) При проучването по ал. 1 се отчитат 
и архитектурните решения на обекта, както 
и възможностите за негативно влияние върху 
тяхното възприемане.
Чл. 160. (1) Върхът на мълниеприемника 
с изпреварващо действие се проектира на 
разстояние най-малко 2 m над зоната, която 
той защитава, включително антени, кули за 
охлаждане, комини, резервоари и др.
(2) Мълниеприемникът с изпреварващо 
действие се закрепва към носещ прът по­
средством устройство за присъединяване при 
спазване указанията на производителя.
Чл. 161. Когато мълниезащитната уредба 
се проектира с няколко мълниеприемници с 
изпреварващо действие, те се свързват помеж­
ду им с проводник, освен когато проводникът 
преминава по преграда на сградата (корниз, 
цокъл) с положителна или отрицателна де­
нивелация (d), по-голяма от 1,5 m, както е 
показано на фиг. 33.
Мълниеприемниците с изпреварващо действие:
 – се свързват помежду си при d ≤ 1,50 m;
 – не се свързват помежду си при d > 1,50 m.
Фиг. 33