Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 86

СТР.  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
(11) Аварийното осветление за евакуация 
се изпълнява съгласно изискванията на чл. 55 
от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар.
(12) При изпълнение на осветителните 
уредби в помещенията на детските заведения 
се осигурява:
1. допълнително изкуствено местно освет-
ление в лекарския кабинет, в изолационната 
и в кабинета на директора;
2. дежурно осветление, чиито осветителни 
тела са на височина над 1,8 m и с не повече 
от 0,6 lx хоризонтална осветеност на височи-
на 0,5 m в помещенията, предназначени за 
нощуване на децата;
3. евакуационно осветление;
4. светлинни източници със спектър, бли-
зък до естественото осветление – в един от 
кабинетите.
(13) Осветителните тела се обезопася-
ват. Във физкултурните салони осветителните 
тела се осигуряват със съответната механична 
защита срещу удар. 
Чл. 90. (1) Когато в сградите за образо-
вание и наука се проектират помещения за 
съхранение и използване на опасни вещества, 
се спазват нормативните изисквания при 
съхранението на опасни химични вещества 
и смеси, както и специфичните изисквания 
в заданието за проектиране по отношение на 
предвижданите за използване опасни вещества 
към вентилацията, пожарната безопасност, 
осветлението, осигуряването на техническите 
средства за поддържане и контрол на спе-
цифични параметри на микроклимата и за 
улавяне, събиране или третиране и др.
(2) В специализираните кабинети и в 
помещенията за практически упражнения 
се осигурява улавяне, отвеждане или неут-
рализиране на опасните вещества, които се 
отделят по време на опит под формата на 
газове, пари или прах. 
(3) В кабинетите по технологии, в които 
се очакват опасни концентрации на прах (на-
пример кабинетите за обработка на дърво), 
се проектира смукателна вентилация за прах.
Чл. 91. Кабинетите и помещенията за 
съхранение и използване на опасни вещества 
и смеси, както и тези за техническо обуче-
ние чрез използване на специални машини 
и съоръжения се защитават сигурно срещу 
нерегламентиран достъп.
Чл. 92. (1) В случаите, когато сградите за 
образование са разположени в близост до улици 
от първостепенната и второстепенната улична 
мрежа, достъпът до тях се обезопасява чрез 
предпазни парапети на тротоара и се изграждат 
или монтират средства за ограничаване на 
скоростта на движение (отклонения и препят-
ствия, разположени напречно на платното за 
движение) в съответствие с изискванията на 
Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията 
за изграждане или монтиране върху платното 
за движение на изкуствени неравности и на 
други средства за ограничаване на скоростта 
на движение и изискванията към тях (ДВ, 
бр. 56 от 2012 г.).
(2) При осигуряване на достъпа на уче-
ниците от началните класове до училищата 
не се допуска пресичане на главни градски 
улици на едно ниво. С проекта се предвиждат 
мероприятия за обезопасяване по предписание 
на службите, определени от министъра на 
вътрешните работи, за контрол по спазване 
на правилата за движение съобразно път-
нотранспортната обстановка, съгласувано с 
администрациите, управляващи пътя.
(3) Дворът на сградите за образование и 
наука се огражда с ограда, която се поддържа 
в изправност, за недопускане влизането на 
външни лица и животни. 
(4) Оградата на училищата се проектира 
с плътна и неплътна част, като неплътната 
част е с достатъчна височина (3,0 – 4,0 m) за 
задържане на топките, с които се играе в двора.
(5) Оградата на детската градина и детската 
ясла се предвижда с височина не по-малка 
от 1,0 m (препоръчителна височина 1,5 m) и 
не повече от 1,6 m. Не се допускат плътни 
тухлени или стоманобетонни огради. 
(6) Оградите се проектират така, че да не 
позволяват катерене и без възможност за за-
хващане и стъпване в хоризонтални елементи.
Чл. 93. (1) При проектирането на нови сгра-
ди за образование и наука освен нормативните 
изисквания за проектиране и изграждане на 
достъпна архитектурна среда се спазват и 
следните специфични изисквания към отделни 
конструктивни елементи:
1. коридорите са със светла широчина от 
2,40 до 3,60 m;
2. рамената на стълбищата са с широчина 
най-малко 1,40 m;
3. максималната височина на стъпалата 
е 16 сm;
4. дълбочината на стъпалото е 28 сm;
5. наклонът на стълбищните рамена или 
съотношението на вертикалния (Н) и хоризон-
талния (В) размер на стъпалата са по-малки 
от 1:2 и 2Н + В = 59 – 65 сm;
6. броят на стъпалата в стълбищните ра-
мена е от 3 до 16 стъпала;
7. височината и широчината на стъпалата 
се проектират постоянни;
8. междинните стълбищни площадки се 
предвиждат с минимална широчина, равна 
на прилежащите є стълбищни рамена;
9. светлата височина на учебните поме-
щения е не по-малка от 3 m и не по-голяма 
от 3,30 m.
(2) При реконструкция на съществуващи 
сгради, в които има единични стъпала или 
разлика в нивата, се осигуряват достъпни