Държавен вестник, бр. 69, 2025 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  69
(5) При липса на техническа възможност 
за изпълнение на изискването по ал. 4 се до­
пуска проектиране на един противопожарен 
резервоар и една помпена станция, които да 
бъдат разположени до единия портал на тунела.
(6) В случаите по ал. 5 работните противо­
пожарни помпени модули в помпената станция 
се осигуряват с резервни противопожарни 
помпени модули 100 %.
(7) Всяко захранване на сключения проти­
вопожарен тръбопровод е снабдено с изолиращ 
спирателен кран и контролно устройство за 
протичане с алармен сигнал, постъпващ в 
пункт с постоянно присъствие за контрол на 
тунелните системи.“
§ 81. Член 510 се изменя така:
„Чл. 510. Резервоарите за вода, помпените 
модули и противопожарните тръбопроводи са 
защитени срещу замръзване, така че винаги 
да бъде осигурен необходимият запас от вода 
за пожарогасене.“
§ 82. Член 511 се изменя така:
„Чл. 511. (1) Противопожарните тръбопро­
води по чл. 508 са с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2. Материалът на проти­
вопожарните тръбопроводи и закрепването 
им са корозионно устойчиви за външна и 
вътрешна агресия. 
(2) Когато тръбопроводите, съединенията, 
крановете и оборудването са положени в зе­
мята, е осигурена защитата им от корозия.“
§ 83. Член 512 се изменя така:
„Чл. 512. Не се допуска монтирането на 
спирателни кранове на противопожарните 
тръбопроводи във вертикални шахти.“
§ 84. Член 513 се изменя така:
„Чл. 513. За изключването на отделни 
участъци от противопожарните тръбопрово­
ди, както и за насочването на цялото водно 
количество към пожарен участък, сключе­
ната тръбопроводна мрежа се оборудва със 
спирателни кранове с електрическо и ръчно 
задвижване, както следва: 
1. на всички разклонения на тръбопровода;
2. в линейните участъци от водопровод­
ната мрежа, които нямат отклонения – на 
разстояние, определено в проекта на мрежата 
за пожарогасене, но не по-голямо от 600 m;
3. спирателните кранове се номерират 
последователно.“
§ 85. Член 514 се изменя така:
„Чл. 514. Противопожарните тръбопроводи 
са постоянно запълнени с вода, са постоян­
но под налягане и са обезопасени срещу 
замръзване. Помпените модули се включват 
автоматично при падане на налягането в 
противопожарните тръбопроводи.“
§ 86. Член 515 се изменя така:
„Чл. 515. (1) По протежението на противо­
пожарния тръбопровод на места, подходящи за 
изпускане на въздух, натрупан в тръбопровода, 
се предвиждат вентили за обезвъздушаване. 
Те се разполагат на високи точки по трасето 
на тръбопровода.
(2) За изпразване на противопожарния 
тръбопровод при поддръжка или ремонт се 
предвиждат дренажни вентили, разположени 
в ниските точки на тръбопровода, като за съ­
щите се осигури свързването им с тунелната 
дренажна система.“
§ 87. Член 516 се изменя така:
„Чл. 516. За сгради и съоръжения извън 
тунела водоснабдяване за пожарогасене се 
проектира съгласно Наредба № Із-1971 от 
2009 г. на МВР и МРРБ.“
§ 88. Член 517 се изменя така:
„Чл. 517. За тунели с дължина, по-малка от 
500 m, при всеки от порталите се осигурява 
резервоар с воден резерв от 80 m3 за пълнене 
на пожарни автомобили, разположен на раз­
стояние не по-голямо от 150 m извън портала 
на тунела. Противопожарните резервоари се 
предвиждат с подстъпи за засмукване на вода 
от пожарни автомобили или със съоръжения 
за водочерпене (подвижни или стационарни 
мото- или електропомпи) и устройства за 
пълнене на пожарни автомобили.“
§ 89. Член 518 се изменя така:
„Чл. 518. Противопожарните резервоари 
по чл. 504, ал. 1, чл. 509, ал. 1 и чл. 517 се 
захранват с вода от източник с дебит, осигу­
ряващ възстановяването на работния обем на 
противопожарния резервоар за максимален 
срок от 24 часа след пожар.“
§ 90. Член 519 се изменя така:
„Чл. 519. В аварийната станция се пред­
виждат по два ръчни пожарогасителя (прахов 
пожарогасител ABC с манометър) с гасителен 
прах тип АВС – 6 kg. Ръчните пожарогасители 
се разполагат в аварийната станция така, че да 
са достъпни директно от зоната за движение 
на превозните средства. Местоположението на 
пожарогасителите се обозначава с указателни 
табели (обозначаване на пожарогасителите със 
сигналночервен цвят RAL 3001). За осигуря­
ване на бърз достъп до аварийната станция 
вратата e физически достъпна, маркирана с 
указателна табела, може да се използва и врата 
със стъклен прозорец от нечупливо стъкло с 
надпис „SOS“ и осигурен контакт при отва­
рянето є, в случай на извънредна ситуация. 
При усилен трафик на товарни камиони в 
тунела двата ръчни пожарогасителя могат да 
се предвидят с до 9 kg прах всеки.“
§ 91. Член 520 се изменя така:
„Чл. 520. (1) При вземане (изваждане) на 
пожарогасител се активират жълтата мигаща 
светлина на аварийната станция и светлинният 
сигнал на светофарната уредба на входа на 
тунела. Режимът на работа на всички свет­
линни сигнали, които се използват за регу­