Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 59

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
Чл. 68. (1) Токоотводите се изпълняват като 
шини, въжета или кръгли проводници.
(2) Забранява се използването на изолирани 
коаксиални кабели за токоотводи.
Чл. 69. За токоотводи може да се използват 
метални конструктивни части (направляващи 
на асансьори, надлъжна армировка на стома­
нобетонни колони, пожарни стълби, метални 
комини и др.).
Чл. 70. Токоотводите се защитават от ко­
розия.
Чл. 71. (1) За проверка на съпротивлението 
на заземителите в токоотводите се предвиждат 
разглобяеми съединения (измервателни клеми).
(2) При съоръжения с метални стени или при 
съоръжения, които нямат специален токоотвод, 
измервателна клема се монтира между всеки 
метален елемент на сградата и заземителя, към 
който е свързан токоотводът.
(3) Измервателните клеми се разполагат 
извън сградата или съоръжението на висо­
чина от 1 до 2 m над нивото на терена, във 
вътрешността на кутия за преглед с надпис 
„Мълниезащита“.
(4) Всяка измервателна клема се означава 
със знак „земя“.
(5) Когато по технически или естетически 
причини се предвижда измерванията на съпро­
тивлението на заземителите да се извършват 
без разкачване на проверявания заземител от 
токоотвода, се спазват следните изисквания:
1. предвиждат се места за присъединяване 
на измервателния уред, оградени в специална 
кутия за преглед с надпис „Мълниезащита“;
2. местата на токоотвода се означават със 
знак „земя“.
Чл. 72. Когато се предвижда брояч на по­
паденията на мълнии, той се инсталира върху 
най-късия токоотвод и над измервателната 
клема на разстояние около 2 m над нивото 
на терена.
Раздел VІІI
Проектиране на заземители
Чл. 73. (1) Заземителите за мълниезащита се 
проектират при спазване на общите изисквания 
за проектиране на заземители, като се спазват 
и следните допълнителни изисквания:
1. заземителните електроди да са насочени 
извън сградите;
2. да се избягват заземители от един електрод 
с твърде голяма хоризонтална или вертикална 
дължина;
3. единичен вертикален дълбочинен елек­
трод да се използва, когато специфичното 
съпротивление на почвата на повърхността е 
изключително високо и когато околните усло­
вия налагат това, например в гъсто застроени 
градски райони;
4. електродите, съставящи заземителите, се 
разполагат на достатъчни разстояния от под­
земни съоръжения.
(2) Видът на заземителите се определя в 
зависимост от специфичното съпротивление 
на почвата и нормираната стойност на съпро­
тивлението на заземителя.
(3) Типови решения на заземители за мъл­
ниезащита са показани на фиг. 13.
Т е токоотвод;
К – контур в основата на сградата;
З – заземител за мълниезащитата.
Фиг. 13. Типови решения на заземители
Чл. 74. (1) За защита при преки попадения 
на мълния се проектират заземители с кое­
фициент на импулса a ≤ 1. Този коефициент 
зависи от тока на мълнията, от специфичното 
съпротивление на почвата и от конструкцията 
на заземителя.
(2) Граничните дължини на хоризонтални 
заземители, гарантиращи a ≤ 1, в зависимост 
от различни специфични съпротивления на 
почвата са съгласно табл. 5.
Таблица 5
Специфично 
съпротивление 
на почвата, Wm
До 500
500
1000
2000
4000
Гранична 
дължина, m
25
35
50
80
100
(3) Стойностите на коефициента на импулса 
за вертикални и комбинирани заземители в 
зависимост от специфичното съпротивление 
на почвата са съгласно табл. 6.
Таблица 6
Специфично 
съпротивле­
ние на почва­
та, Wm
До 100
100
500
1000
2000
Коефициент 
на импулса 
за вертикал­
ни заземи­
тели
0,9
0,9
0,7
0,5
0,35
Коефициент 
на импулса 
за комбини­
рани заземи­
тели
0,9
0,7
0,5
0,3
-
(4) Съпротивлението за електрически ток с 
честота 50 Hz може да се изчисли въз основа 
на нормираното импулсно съпротивление по 
формулата:
R50 = Rимп./a 	
(19).
Чл. 75. Заземителите се проектират по един 
от следните начини: