Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 11

БРОЙ  89	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  11  
Член VII
Ако в процеса на изпълнението на меморан­
дума и при тълкуването му възникнат спорни 
въпроси, трябва да се провеждат приятелски 
срещи за преодоляването им. 
Подписан в София на 14 октомври 2009 г. 
в два оригинални екземпляра на български 
и китайски език, като и двата текста имат 
еднаква правна сила. 
За Министерството 	
За Министерството
на икономиката, 	
на търговията на
енергетиката и туризма	
Китайската
на Република	
народна
България:	
република:
Иво Маринов,	
Джон Шан,
заместник- 	
заместник-
министър	
министър
12326
НАРЕДБА № РД-16-932
от 23 октомври 2009 г.
за условията и реда за извършване на про­
верка за енергийна ефективност на водогрей­
ните кот­ли и на климатичните инсталации 
по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 
енергийната ефективност и за създаване, под­
държане и ползване на базата данни за тях 
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на про­
верка за енергийна ефективност на водогрейни 
котли в сгради;
2. условията и редът за извършване на про­
верка за енергийна ефективност на климатични 
инсталации в сгради;
3. съдържанието на проверката за енер­
гийната ефективност на водогрейни котли и 
климатични инсталации и редът за докумен­
тирането є;
4. условията и редът за създаване, поддържане 
и ползване на база данни по чл. 29 от Закона 
за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Чл. 2. Проверката за енергийна ефективност 
на водогрейни котли и климатични инсталации 
в сгради има за цел да установи нивото на 
ефективност при тяхната експлоатация и да 
идентифицира мерки за нейното повишаване.
Чл. 3. Проверката за енергийна ефективност 
на водогрейни котли и климатични инстала­
ции се извършва от лица, които отговарят на 
изискванията на чл. 23 и/или чл. 34 ЗЕЕ и са 
вписани в съответния публичен регистър на 
Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) 
по чл. 23, ал. 4 или чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.
Г л а в а  в т о р а
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ­
НОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ
Раздел I
Условия и задачи на проверката
Чл. 4. (1) На проверка за енергийна ефек­
тивност подлежат всички водогрейни котли в 
експлоатация в зависимост от вида на използ­
ваното гориво и номиналната им мощност, 
както следва: 
1. на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност от 20 до 100 kW, включително; 
2. на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност над 100 kW; 
3. на природен газ с номинална мощност 
над 100 kW.
(2) За водогрейни котли със срок на експло­
атация над 15 години проверката за енергийна 
ефективност включва и еднократна оценка на 
отоплителната инсталация.
Чл. 5. Основните задачи на проверката за 
енергийна ефективност на водогрейните котли 
са:
1. оценяване съответствието на съществу­
ващата настройка, експлоатация и поддръжка 
на котела с изискванията на производителя;
2. оценяване на действителните енергийни 
характеристики на котела;
3. изготвяне на препоръки за възможни 
подобрения на енергийните характеристики 
на котела за намаляване на потреблението на 
използваните енергийни ресурси и емисиите 
въглероден диоксид;
4. осигуряване на информация за съставяне 
и поддържане на база данни за състоянието на 
водогрейните котли.
Раздел II
Съдържание на проверката за енергийна ефек­
тивност на водогрейните котли
Чл. 6. Проверката за енергийна ефективност 
на водогрейните котли включва изпълнението 
на следните основни дейности:
1. идентификация на котела;
2. визуална проверка на котела;
3. оценка на поддръжката на котела;
4. проверка на функционалността на работа 
на котела;
5. оценка на състоянието на средствата за 
измерване, контрол и автоматично регулиране;
6. оценка на енергийните характеристики 
на котела;
7. съставяне на доклад за резултатите от 
проверката.
Чл. 7. (1) Идентификацията на котела 
включва следните основни данни:
1. вид гориво;
2. клас на котела по топлинна мощност 
(≤100 kW, > 100 kW);
3. име на собственика;