Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 55

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  55  
методиките влиянието на променливата външна 
температура и на интензитета на пълно слънче-
во облъчване върху топлопреминаването през 
външни стени и покриви се отчита с темпера-
турна разлика за охладителния товар (
CL
∆θ
), а 
влиянието на акумулационната способност на 
помещението по отношение на радиационната 
съставка на топлинните печалби – с фактор на 
охладителния товар (
CL
F
), като 
CL
∆θ
 и 
CL
F
 се 
задават по време.
Във връзка с естеството на топлинните 
печалби сухият охладителен товар се дели на 
две съставки: външни въздействия и вътрешни 
източници.
Методиката за изчисляване на сухия охла-
дителен товар е разработена за помещения, 
в които се поддържа постоянна температура. 
Благодарение на корекциите, които могат да се 
извършват, тази температура може да се изменя 
в широки граници.
За помещения, в които поради значителни 
разлики в местните натоварвания се налага зоново 
климатизиране, изчисленията за охладителния 
товар трябва да се правят поотделно за зоните.
Изчислителният охладителен товар се опре-
деля за месец юли. Само за помещения с ориен-
тация югоизток (ЮИ), юг (Ю) и югозапад (ЮЗ) 
контролни изчисления следва да се провеждат 
за месеците септември, октомври или ноември 
в зависимост от големината на остъкляването.
Табличният материал за изчисленията е 
за средната географска ширина на Бълга-
рия – 42,75 °. 
ОХЛАДИТЕЛЕН ТОВАР ОТ ВЪНШНИ ВЪЗ-
ДЕЙСТВИЯ
1.1. Топлопреминаване през плътни сградни 
конструкции и елементи, огрени от слънцето 
(ФdT,i)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
по формулата:
(1)
dT,i
CL
UA
,W
Φ
=
∆θ
,
където:
U е коефициентът на топлопреминаване, W/m2K;
A – повърхнината на съответния елемент (по-
върхнината на покрив се изчислява със светлите 
размери, а на стени – със светлата дължина и 
етажната височина), m2;
CL
∆θ
 – температурната разлика за охладителния 
товар, °C (табл. 1, 2 и 3).
Стойностите на 
CL
∆θ
 в табл. 1 и 3 са изчис-
лени за следните условия:
 – тъмна от гледна точка на абсорбирането 
на слънчевите лъчи повърхност;
 – температура на помещението 25,5 °C;
 – максимална (изчислителна) температура 
на външния въздух 35 °C, средна температура 
на външния въздух 29,4 °C и денонощна темпе-
ратурна амплитуда 11,6 °C;
 – слънчева радиация, типична за 40° с.г.ш. 
на 21 юли;
 – съпротивление на топлопредаване на 
външната и вътрешната повърхност съответно 
2
e
R
0,059m K / W
=
 и 
2
int
R
0,121m K / W
=
.
Когато условията за конкретен случай се раз-
личават от посочените, се използва коригирана 
стойност на температурната разлика за охлади-
телния товар, която се изчислява по уравнението:
(2)
(
)
(
) (
)
o
CL,cor
CL
m
c
int
e
v
K
K
25,5
29,4
K , C


∆θ
=
∆θ
+
+
−θ
+ θ −


,
където:
Km е корекцията за определен месец от го-
дината (табл. 4);
Kc – корекцията за цвят на повърхността; за 
покриви Kc = 1 – при тъмно оцветяване или при 
светло оцветяване в индустриалната зона, и Kc 
= 0,5 – при трайно светло оцветяване в полски 
области със слабо замърсяване на въздуха; за 
стени Kc = 1 – при тъмно оцветяване или при 
светло оцветяване в индустриалната зона, Kc 
= 0,5 – при трайно средно светло оцветяване в 
полска област;
int
θ
 – температурата на въздуха в помеще-
нието, °C. 
Средната температура (
eθ ) на външния въздух 
се определя по формулата:
*
o
e
e,s
, C
2
Θ
θ = θ
−
,
където 
*
e,s
θ  е изчислителната температура за 
лятото (през месец юли), °С. 
Когато изчисленията се провеждат за друг 
месец, се използва коригирана изчислителна 
температура, която се определя, както следва:
*
*
e,s,cor
e,s
θ
= θ
+ ∆θ ,
където:
∆θ*, °С, се отчита от табл. 5 в зависимост от 
годишната амплитуда на температурата 
y
Θ  за 
дадена местност; 
Θ  – денонощната амплитуда на температурата 
за различни месеци и местности в България; 
отчита се от табл. 6; 
Kv – корекцията за вентилируемо подпокривно 
пространство с външен въздух.
Стойностите на 
CL
∆θ
 в табл. 1 са изчислени 
за случаи със и без окачен таван, но без да е 
предвиждана вентилация на пространството 
между покрива и окачения таван. Ако таванът 
е изолиран (има подпокривно пространство) и е 
организирана вентилация, Kv = 0,75. Случаите, 
когато подпокривното пространство се използва 
за камера, през която минава засмукваният от 
помещението въздух, следва да бъдат анализи-
рани отделно. За външни стени тази корекция 
не се прави.
Стойностите на коефициента на топлопре-
минаване U в табл. 1 и 2 трябва да се използват 
само като ориентировъчни. В конкретен случай 
те се отчитат от справочни данни или се изчис-
ляват предварително.
За една конкретна конструкция на покрив или 
външна стена, която не може да бъде намерена 
в табл. 1 или 2, 
CL
∆θ
 се избира за подобна кон-
струкция с близки стойности на масата (kg/m2) 
и топлинния капацитет за единица повърхнина 
(kJ/m2K), след  което се правят корекциите за 
CL,cor
∆θ
 по описания начин.