Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
шахтите на подземните комуникации и мазета-
та на сградите, разположени до 15 m от двете
страни на газопровода.
Чл. 361. (1) Наличието на газ в мазета, ко-
лектори, шахти и кладенци и други подземни
съоръжения се проверява с газоанализатор във
взривозащитено изпълнение.
(2) При липса на газоанализатор проба от
въздуха се взема на място, като анализът на
този въздух се извършва извън сградата.
Чл. 362. Забранява се ползване на открит огън
в мазета, шахти, колектори, сгради и съоръже-
ния, намиращи се в непосредствена близост до
газопровод.
Чл. 363. При откриване на загазяване по
трасето на газопровода допълнително се про-
веряват за газ подземните помещения в радиус
до 50 m от газопроводите, организира се тяхно-
то проветряване и се вземат бързи мерки за
откриване и отстраняване пропуските на газ.
Чл. 364. Проверката за херметичност на под-
земните газопроводи и състоянието на изола-
цията им се извършва чрез периодични плано-
ви ревизии в съответствие с нормативните ак-
тове за устройството и безопасната експлоата-
ция на газовите съоръжения и инсталации.
Чл. 365. Забранява се използването на огън
за откриване на пропуски на газ.
Чл. 366. Монтираната арматура на газопро-
вода се изпробва периодично по утвърден гра-
фик. От резултатите при изпробването се опре-
делят видът и срокът на ремонта на арматурата.
Чл. 367. Загазяването в ГРП, разположен в
помещение, се следи ежедневно чрез вземане
на проби от въздух за анализ на височина 0,25 m
от пода и 0,40—0,70 m от тавана.
Чл. 368. (1) Техническото обслужване на
газовите съоръжения се организира по график,
с разглобяване на регулаторите на налягане,
предохранителните клапани и филтрите най-
малко веднъж в годината, ако в паспорта на
производителя не са указани други срокове.
(2) Корпусите на филтрите след изваждане
на филтриращите касети се очистват навън от
помещението. Допустимият пад на налягане във
филтъра се указва в експлоатационната ин-
струкция.
Чл. 369. Проверка на настройката и действи-
ето на предпазните устройства (затварящи и
изхвърлящи) и на средствата за автоматично
регулиране се извършва преди пускането на газа
след продължително (повече от два месеца) спи-
ране на съоръжение, както и при експлоатация-
та, най-малко веднъж на два месеца, ако в завод-
ската инструкция не са указани други срокове.
Чл. 370. Ремонтът на вентилационните уст-
ройства, осветителната и телефонната мрежа
на газовото стопанство се извършва незабавно
след появяването на неизправности по тях.
Чл. 371. Електрохимичната защита на под-
земните газопроводи се проверява по график,
най-малко веднъж в годината.
Чл. 372. (1) Газопроводите се дренират пе-
риодично по график през специални щуцери,
монтирани в ниските точки, като кондензатът
се събира в подвижни резервоари и се извозва
на определени места.
(2) Не се допуска дренирането на течност от
газопровод в канализацията.
Чл. 373. Изгарянето на доменен и коксов газ
в централите се извършва в съответствие с нор-
мативните актове.
Чл. 374. Особеностите на експлоатацията при
подаване и изгаряне на газгенераторен, отпа-
дъчен технологичен, влажен и сернист (съдър-
жащ меркаптани или сероводород) природен
газ се определят от проекта или от вътрешна
инструкция.
Г л а в а  д в а д е с е т а
СМИЛАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА (ПРА-
ХОПРИГОТВЯНЕ)
Чл. 375. (1) Прахоприготвящата система се
експлоатира така, че осигурява подаването на
въглищен прах към горелките на котела с необ-
ходимата едрина на смилане, влажност и в ко-
личество, съответстващо на топлинния товар
на котела.
(2) Режимът на работа на прахоприготвяща-
та система се задава с режимна карта, изготве-
на на основата на проведени експлоатационни
изпитвания на прахоприготвящата система и
котела в съответствие със заводските характе-
ристики.
Чл. 376. (1) Преди пускането на нова, рекон-
струирана или ремонтирана прахоприготвяща
система, както и след престой в резерв над 5
денонощия, се извършва оглед на всички съо-
ръжения. Проверява се изправността на устройс-
твата за дистанционно управление, системите
за защита и сигнализация, блокировките и ав-
томатиката.
(2) Не се разрешават пускането и експлоа-
тацията на прахоприготвяща система с неиз-
правни системи за защита, сигнализация и бло-
кировки.
(3) Контролен вътрешен оглед на прахопри-
готвящата система се извършва периодично по
вътрешна инструкция не по-рядко от 2000 ра-
ботни часа.
Чл. 377. Преди пускане на прахоприготвя-
щата система след продължителен престой се
извършва подгряване по начин, определен с
вътрешна инструкция.
Чл. 378. При експлоатацията на прахопри-
готвящата система се следят и контролират:
1. непрекъснатостта на потока на гориво към
мелниците;
2. нивото на суровите въглища и въглищния
прах в бункерите спрямо пределното, опреде-
лено с вътрешна инструкция;
3. температурата на сушилния агент и на
праховъздушната смес на изхода от мелещото и
подсушаващото устройство;