Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 25

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
(2) Не се допуска свързване на инсталацията
за гореща вода за битови нужди с инсталацията
за студена вода след водонагревателя.
(3) При проектирането на водопроводни
инсталации в производствени сгради се пред-
вижда оборотно използване на водата за произ-
водствени нужди, освен ако това е икономичес-
ки неизгодно и технически неприложимо.
Чл. 10. (1) Максималното допустимо наля-
гане в най-ниско разположения водочерпен кран
или арматура на водопроводната инсталация не
трябва да превишава 600 kPa.
(2) Минималното необходимо налягане пред
водочерпните кранове е съгласно приложение № 1.
Чл. 11. (1) Материалите и антикорозионни-
те покрития на строителните продукти, влага-
ни при проектирането на сградни водопровод-
ни инсталации, отговарят на изискванията за
качество на водата, предназначена за питейно-
битови цели.
(2) При избора на строителни продукти се
отчитат следните фактори:
1. въздействието върху качеството на водата;
2. предвижданите вибрации и напрежения по
време на техническата експлоатация;
3. налягането на водата;
4. вътрешните и външните температури;
5. съвместимостта между различни строи-
телни продукти;
6. стареенето, умората, дълготрайността на
материала и други механични фактори;
7. водонепропускливостта;
8. срокът за годност при употреба, опреде-
лен от производителя.
(3) Тръбите, фасонните части, водочерпни-
те кранове и арматурите се предвиждат така, че
за целия експлоатационен период на водопро-
водната инсталация да издържат на следните
температури на водата:
1. до 25 °С—за инсталациите за студена вода;
2. над 70 °С—за инсталациите за гореща вода
за битови нужди при тяхната нормална експло-
атация, като в аварийни случаи да могат да из-
държат краткотрайно и на температура до 95 °С.
Чл. 12. Съединяването на тръбите и избо-
рът на фасонните части се определят съгласно
техническата спецификация на тръбите.
Чл. 13. (1) Тръбите за гореща вода за битови
нужди, както и пластмасовите тръби за студена
вода се осигуряват срещу температурни линей-
ни разширения.
(2) Температурното линейно разширение се
определя в съответствие с техническата специ-
фикация на съответните видове тръби.
Чл. 14. (1) В местата с редуващи се удълже-
ния и свивания по водопроводните клонове се
предвиждат компенсатори (П-образни, Г-образ-
ни, телескопични, еластични и др.).
(2) Компенсаторите, както и плъзгащите и
фиксиращите опори на тръбите се проектират
в съответствие с техническите спецификации
на предвижданите тръби.
Чл. 15. (1) За компенсиране на осовите из-
мествания и ъгловите отклонения се допуска
проектиране на метални гофрирани тръби или
гъвкави връзки.
(2) На всяка метална гофрирана тръба или
гъвкава връзка се проектира спирателен кран
непосредствено преди връзката с водоползващ
прибор.
(3) Металната гофрирана тръба или гъвка-
вата връзка се проектира с дължина не по-голя-
ма от 2 m.
Чл. 16. Водопроводният излаз за студена вода
при водочерпните кранове се проектира винаги
отдясно, а водопроводният излаз за гореща вода
за битови нужди—отляво.
Чл. 17. (1) Стоманените тръби, които се по-
лагат в земята, се осигуряват с антикорозионна
защита в зависимост от корозионната активност
на почвата, наличието на блуждаещи токове и
техническите характеристики на тръбите.
(2) Не се допуска заваряване и огъване на
стоманените поцинковани тръби.
Г л а в а  в т о р а
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ НОРМИ ЗА ОРАЗМЕ-
РЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИТЕ ИНСТА-
ЛАЦИИ
Чл. 18. (1) Водоснабдителните норми за пи-
тейно-битови нужди в жилищни сгради се опре-
делят съгласно приложение № 2.
(2) Водоснабдителните норми за питейно-
битови нужди в обществено-обслужващи, про-
изводствени и селскостопански сгради се опре-
делят съгласно приложение № 3.
(3) Водоснабдителните норми за производ-
ствени нужди се определят в съответствие с тех-
нологията на производство.
(4) Водоснабдителните норми за пожарни и
аварийни нужди се определят съгласно норми-
те за пожарна безопасност.
Чл. 19. Водните количества за питейно-би-
тови нужди в жилищни, обществено-обслужва-
щи, производствени и селскостопански сгради
се определят съгласно приложение № 4.
Г л а в а  т р е т а
СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ
 ОТКЛОНЕНИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 20. (1) За водоснабдяването на застроен
поземлен имот се проектира едно сградно во-
допроводно отклонение.
(2) Второ сградно водопроводно отклоне-
ние се проектира за сгради с повишени по-
жарни и аварийни изисквания и за сгради с
технологични изисквания за непрекъснатост