Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
напрежение до 10 kV и помещения за електри-
чески и контролни прибори при спазване на 
изискванията по чл. 294, както и на битови и 
санитарно-хигиенни помещения за персонала, 
обслужващ помпените станции.
(6) Разрешава се разполагане на помпени 
станции на открити площадки. Помпените 
станции, разположени на открито и оборудвани 
с не повече от две помпи, се считат за техноло-
гични съоръжения, поради което изискванията 
на този раздел не се отнасят за тях.
Чл. 451. Подовете на помпените станции 
се изпълняват от непроницаеми продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 
Подовете на станциите за ЛЗТ се изпълняват 
и искронеобразуващи.
Чл. 452. (1) Помещенията (отделенията) на 
помпените станции се проектират с дължина не 
по-голяма от 90 m. Помещенията с по-големи 
дължини се разделят със стени с огнеустойчивост 
REI (EI) 60, изпълнени от строителни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Помпите за горещи продукти с тем-
пература, по-висока от 250 °С, се отделят от 
помпите за ненагрети продукти със стена с 
огнеустойчивост REI (EI) 60, изпълнена от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2. Всички отвори в сте-
ните на помещенията, през които преминават 
тръбопроводи, се уплътняват.
Чл. 453. Разрешава се помпите за ЛЗТ да се 
задвижват от двигатели с вътрешно горене и от 
електрически двигатели в нормално изпълнение, 
при условие че са устроени в самостоятелни 
помещения, отделени със стени с огнеустой-
чивост REI (EI) 90, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2. Помпите се задвижват посредством вал 
със салниково уплътнение през стената.
Чл. 454. Допуска се проектирането на помпи 
под технологичните етажерки, в случай че се 
предвижда дистанционното им спиране от без­
опасно място извън етажерката. За прекратяване 
подаването на ЛЗТ и ГТ тръбопроводите се 
предвиждат с допълнителна спирателна арма-
тура на разстояние от 15 до 50 m от помпите.
Чл. 455. (1) За всички тръбопроводи, свър­
зващи технологичната апаратура с помпите, се 
предвижда допълнителна спирателна арматура, 
която се разполага извън помпените станции 
на разстояние от 3 до 50 m от стените с от-
вори на помпената станция и други сгради и 
съоръжения.
(2) Разрешава се проектиране на спирателна 
арматура в непосредствена близост до стените 
без отвори на сградите, вкл. помпените станции 
(с изключение на стените, през които преми-
нават тръбопроводите). 
(3) Не се изисква допълнителна спирателна 
арматура при наличие на спирателна арматура 
непосредствено до апарати, разположени до 
помпените станции на разстояние не по-голя-
мо от 50 m.
Чл. 456. Пристройки за разполагане на спи-
рателната арматура за помпената станция се 
отделят от помпената станция с пожарозащитна 
стена без отвори (с изключение на стените, 
през които преминават тръбопроводите) и се 
осигуряват със самостоятелен изход навън.
Чл. 457. Допуска се спирателните армату-
ри в помпени станции за суровина и готова 
продукция при брой на основните работни 
помпи не повече от 6 за ЛЗТ и 10 за ГТ да се 
проектират в едно помещение заедно с помпи-
те. В местата на разполагане на спирателната 
арматура се предвижда канавка за отвеждане 
на течностите в промишлената канализацион-
на система посредством хидравличен затвор. 
Когато няма възможност за изпускане на 
течностите в промишлената канализационна 
система, се предвижда събирателна закрита 
шахта за изпомпване на течността.
Чл. 458. (1) За транспортиране на ЛЗТ и ГТ 
под налягане се използва инертен газ.
(2) За транспортиране на ЛЗТ и ГТ под 
налягане се допуска използването на сгъстен 
въздух от съдове с вместимост не по-голяма 
от 0,2 m3.
Чл. 459. В помещенията за разходните съ-
дове се допуска разполагане на резервоари за 
събиране на отработеното картерно масло с 
вместимост, която не превишава общата вмес-
тимост на картерите на най-голямата машина 
и двигателя є.
Раздел VІ
Компресорни станции за горими газове от под-
клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 
Чл. 460. Отворите на тръбопроводи, които 
свързват машинната зала на компресорни за 
ГГ с други помещения, се проектират газоуп-
лътнени.
Чл. 461. За газови и въздушни компресорни 
не се допуска проектиране на апаратури, които 
не са свързани с компресорите.
Чл. 462. (1) Сборните газови колектори за 
засмукване и нагнетяване се проектират извън 
сградите, с изключение на случаите, когато 
по технологични причини се налага да бъдат 
разположени в помещение (когато е възможно 
отделяне и замръзване на кондензата и др.).
(2) За изключване на всеки агрегат от 
сборния газов колектор на смукателните и 
нагнетателните тръбопроводи се предвижда 
спирателна арматура.
Чл. 463. Газопроводите, свързващи ком-
пресорите с другите цехове, се проектират 
с допълнителна спирателна арматура извън