Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
подаващ тръбопровод след шибрите на раз-
пределителния колектор, на засмукващия и на
нагнетателния тръбопровод и на всяка помпа;
6. качествена топлинна изолация.
Чл. 708. На скалите на манометрите с черве-
на черта се обозначават пределно допустимите
стойности на разрешеното налягане.
Чл. 709. (1) При липса на сигурни устройст-
ва за автоматика и контрол абонатните стан-
ции на предприятията/организациите, употре-
бяващи пара, се обслужват от постоянен дежу-
рен персонал. 
 (2) Всички параметри на топлоносителя се
записват в специален дневник, а оперативните
превключвания, аварии и нарушения на режи-
ма—в дневника на дежурния персонал.
Раздел III
Системи за отопление
Чл. 710. В системите за отопление чрез пара
се осигуряват:
1. равномерно нагряване на всички нагрева-
телни тела;
2. пълно кондензиране на постъпващата в
нагревателните тела пара;
3. пълно събиране и връщане на кондензата.
Чл. 711. В системите за отопление чрез топ-
ла вода се осигуряват:
 1. равномерно нагряване на всички отопли-
телни тела;
 2. отклонение на температурата на връща-
щата се вода с не повече от 2 °С спрямо предви-
дената по графика;
 3. запълване с вода на най-високо разполо-
жените точки на системата;
 4. налягане в системата, ненадвишаващо до-
пустимото за отоплителните тела;
 5. коефициент на смесване при директно
присъединените отоплителни системи не по-
малък от изчисления.
Чл. 712. Местните системи за водно отопле-
ние се запълват с вода от топлопреносната
мрежа.
Чл. 713. Обслужването на системите за вод-
но и парно отопление включва:
 1. пълен оглед на скритите елементи на сис-
темите—най-малко един път в месеца;
 2. основен преглед на най-отговорните еле-
менти на системите—помпи, спирателна арма-
тура, средства за измерване, автоматични ус-
тройства—най-малко един път в седмицата;
 3. обезвъздушаване на системите съгласно
местните инструкции;
 4. почистване на външната повърхност на
отоплителните тела от прах—най-малко един
път в седмицата;
 5. промиване на утаителите—периодичност-
та на промивките се определя в зависимост от
степента на замърсяването, установена по раз-
ликата в показанията на манометрите преди и
след утаителите;
 6. ежедневен контрол на температурата и
налягането на топлоносителя, нагряването на
отоплителните тела и температурата на конт-
ролните точки в помещенията.
Чл. 714. (1) След завършване на отопли-
телния сезон отоплителните системи се про-
миват до пълно избистряне на водата. Допус-
ка се промиването да се извърши със сгъстен
въздух.
 (2) За защита от корозия системите са пос-
тоянно пълни с деаерирана вода, с изключение
на времето за ремонт.
Чл. 715. Дефектите на отоплителната систе-
ма се записват в специален дневник и се изгот-
вя план за ремонтните работи. Дефектите, ко-
ито не изискват изпразване на системата, се
отстраняват веднага.
Чл. 716. Графиците за текущ и основен ре-
монт на отоплителната система се съгласуват с
графиците за ремонт на отопляваните помеще-
ния, като се осигурява пълно завършване на
всички ремонтни работи не по-късно от 15 дни
преди началото на отоплителния сезон.
Чл. 717. (1) Преди започване на отоплител-
ния сезон цялата отоплителна система се из-
питва под налягане. Системата се изпитва не-
зависимо от това дали е ремонтирана или не.
 (2) Стойностите на изпитвателните наляга-
ния се приемат, както следва:
 1. за съоръженията в абонатните станции—
1,25 от работното налягане, като за работно на-
лягане се приема налягането пред входния ши-
бър—откъм страната на захранващата мрежа;
 2. за отоплителни системи—не по-малко от
0,6 МРа.
Чл. 718. Новите и основно ремонтираните
системи за горещо водоснабдяване се изпит-
ват за плътност с налягане, равно на работно-
то налягане плюс 0,5 МРа, но не повече от
1 МРа.
Чл. 719. При периодично и кратковремен-
но използване на вода за горещо водоснабдя-
ване с голям дебит се използват резервоари-
акумулатори.
Чл. 720. (1) При източник на топлина за отоп-
ление и горещо водоснабдяване максимално се
използва парата от топлоизползващите апара-
ти посредством кондензоохладители или баки-
акумулатори за пара.
 (2) Отоплението на предприятия/организа-
ции се извършва с топлоносител топла вода.
Парно отопление се допуска само по изключе-
ние за малки консуматори.
Чл. 721. Топлината и водата за горещо во-
доснабдяване при непосредствено водочерпене
се отчита с два топломера и водомера, монти-
рани на подаващия и на връщащия тръбопро-
вод в абонатната станция.
Чл. 722. (1) Преди въвеждане в експлоата-
ция ремонтираните отоплителни системи се
подлагат на топлинно изпитване.