Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 57

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
ване, обеззаразяването на отпадъчните води и 
др. в зависимост от предвидената технология 
на пречистване.
(6) Всяко съоръжение трябва да работи в 
автоматичен и ръчен режим, като се предвидят 
необходимите превключватели за избор на 
режима и бутони за дистанционно пускане/
спиране на съоръженията, както и светлинни 
индикатори за състоянието на съоръженията 
(работи/не работи/авария).
Чл. 121. (1) За извършването на измервания 
и контрол се предвижда контролен пункт и/
или лабораторна база.
(2) За пречиствателни станции за населени 
места с над 10 000 ЕЖ, а за останалите – при 
необходимост, се предвиждат:
1. лаборатории за химични, биологични и 
микробиологични анализи;
2. складове за съхранение на химикали.
(3) Лабораториите се проектират в съ-
ответствие с изискванията за съхранение и 
експлоатация на предвидената апаратура и 
химикалите.
Чл. 122. Централният диспечерски пункт 
за контрол и управление на технологичните 
процеси в пречиствателната станция се раз-
полага на територията є.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛО­
АТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИС­
ТЕМИ
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 123. (1) Канализационните системи 
се изграждат и въвеждат в експлоатация в 
съответствие с издадените строителни книжа, 
при спазване изискванията на тази наредба, 
както и в съответствие с указанията за по-
лагане, монтаж и изпитване на производите-
лите на съответните продукти, съоръжения 
и устройства.
(2) Канализационните системи се изграж-
дат при спазване на изискванията на Наредба 
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни 
работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и на специ-
фичните изисквания, посочени в плана за 
безопасност и здраве.
(3) При изграждането на сградите и съ-
оръженията на канализационните системи 
освен изискванията на тази наредба се спазват 
и изискванията на нормативните актове, в 
които са определени правилата при изпълне-
нието на строителните и монтажните работи 
(СМР) и приемането на съответните видове 
строителни конструкции.
Чл. 124. (1) Преди изграждането на еле-
ментите на канализационните системи се 
осъществяват входящ контрол на предвидените 
с проекта строителни продукти, устройства 
и съоръжения и проверка на целостта на 
опаковките, маркировката, повърхностите 
и техническата документация, за което се 
изготвят констативни актове.
(2) Не се допуска използването на стро-
ителни продукти, устройства и съоръжения, 
които не съответстват на изискванията на 
чл. 5, както и на такива с технологични 
дефекти, пукнатини и отклонения от допус-
тимите стойности, посочени в техническите 
им спецификации.
(3) При изграждането на канализацион-
ните системи се влагат само строителни 
продукти, устройства и съоръжения, чиито 
експлоатационни характеристики съответ-
стват на заложените в одобрения инвести-
ционен проект.
Чл. 125. (1) При извършване на земни рабо-
ти под нивото на подземните води предвари-
телно се установява начинът за отвеждане на 
тези води, както и за укрепване и заздравяване 
на основата за фундиране при слаби почви.
(2) Инсталациите, машините и съоръже-
нията за отвеждане на повърхностните води 
и за понижаване на нивото на подземните 
води трябва да действат през целия строите-
лен процес.
Чл. 126. (1) Фундирането на сгради и съ-
оръжения в пропадъчни (льосови) почви при 
изграждането на канализационните системи 
се изпълнява съгласно изискванията на На-
редба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско 
фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.).
(2) Изкопните работи се прекратяват при 
откриване на участък с внезапно нарастващо 
пропадане на земната основа до ликвиди-
ране на източниците на овлажняване и се 
подновяват не по-рано от стабилизиране на 
пропадането.
(3) Подземни или полуподземни съоръже-
ния на канализационната система, независи-
мо от размерите им и почвените условия, се 
изграждат след предварително уплътняване 
на почвата до проектната обемна маса на 
скелета на почвата.
(4) Бетоновите работи при изграждането на 
съоръжения в пропадъчни почви се извършват 
без прекъсване.
(5) След изграждането и изпитването на 
съоръжения в земна основа от ІІ тип по про-
падъчност празнините, които се образуват 
между стената на изкопа и съоръжението, се 
засипват с льосова почва на пластове и се 
уплътняват до проектната обемна маса на 
скелета на почвата.
Чл. 127. (1) Строителството на съоръже-
ния в условията на високи подземни води се 
извършва след изграждането на дренажна 
система за понижаване на нивото на подзем-
ните води съгласно проекта.