Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
вания и експлоатацията на съществуващите 
съоръжения или такива, работещи в анало­
гични условия.
(2) За целите на проектирането според 
съдържанието и характера на суспендираните 
и хумусните вещества водите се категори­
зират, както следва:
1. маломътни – до 50 mg/l;
2. средномътни – от 50 до 250 mg/l;
3. мътни – от 250 до 1500 mg/l;
4. много мътни – над 1500 mg/l;
5. слабо оцветени – до 35о (по платино-
кобалтовата скала);
6. средно оцветени – от 35о до 120о (по 
платино-кобалтовата скала);
7. силно оцветени – над 120о (по платино-
кобалтовата скала).
Чл. 57. Оразмерителната производител­
ност на пречиствателните станции се оп­
ределя като сбор от водното количество, 
определено съгласно чл. 20, ал. 1, и водното 
количество за технологични нужди.
Чл. 58. (1) Пречиствателните станции 
се оразмеряват за равномерна работа през 
денонощието.
(2) За пречиствателни станции с произво­
дителност до 3000 m3 на денонощие се допуска 
прекъснат режим на работата в зависимост 
от режима на водоползване.
(3) Броят и проектният капацитет на 
пречиствателните съоръжения се определят 
така, че при изключване на някое от тях за 
поддръжка или ремонт да се обезпечи не­
прекъснатост на работа на пречиствателната 
станция за питейни води и постигане на 
необходимия пречиствателен ефект.
(4) Броят и проектният капацитет на 
паралелно работещи и резервни помпени 
агрегати, дозаторни устройства и други спо­
магателни инсталации се определят така, 
че при спиране за поддръжка или ремонт 
на някои от тях да се обезпечи нормалната 
експлоатация на пречиствателната станция 
за питейни води. 
Чл. 59. (1) Технологичните отпадъчни води 
се пречистват преди заустване във воден обект 
до степен, удовлетворяваща качествените 
показатели на разрешителното за заустване. 
В случаите, когато се предвижда заустване 
на технологични води в канализационни 
системи, се спазват изискванията на На­
редба № 7 от 2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени отпадъчни води 
в канализационните системи на населените 
места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).
(2) Утайките от пречиствателната станция 
за питейни води се третират в съответствие с 
добрите инженерни практики с цел постигане 
на необходимото качество според предви­
дените с проекта изисквания за тяхното 
оползотворяване.
Раздел ІІ
Реагентно стопанство – химикали за пречист­
ване
Чл. 60. (1) При реконструкция, основно 
обновяване или основен ремонт на съществу­
ващи пречиствателни станции за питейни води 
оразмерителните дози на реагентите се опре­
делят въз основа на експлоатационни данни.
(2) При проектиране на нови пречиствател­
ни станции за питейни води оразмерителните 
дози на реагентите се определят експеримен­
тално за различни периоди от годината при 
характерни качествени показатели на водата. 
(3) Допуска се оразмерителната доза на 
реагента да се определи въз основа на екс­
плоатационни данни от други пречиствателни 
станции за питейно-битово водоснабдяване, 
които използват сходни водоизточници с по­
добна мътност и реагенти със същия химичен 
състав.
Чл. 61. (1) Начинът на приготвяне и дози­
ране на реагентните разтвори трябва да обез­
печава непрекъснатост на подаването им на 
определените места в технологичния процес 
и да не възпрепятстват по никакъв начин 
експлоатацията на пречиствателната станция 
за питейни води.
(2) При доставка и при проектиране на 
съоръжения за съхранение и приготвяне на 
реагентни разтвори да се спазват изискванията 
на производителя за безопасност при работа 
и опазване здравето на персонала.
(3) Броят на съдовете за приготвяне на реа­
гентни разтвори се приема не по-малко от два.
(4) Материалът и конструкцията на съдо­
вете за приготвяне на реагентни разтвори 
трябва да е съобразен с физико-химичните 
характеристики на реагентите, да гарантира 
тяхната дълготрайност, безопасност при екс­
плоатация, както и да не допуска миграция, 
която да води до промяна в състава и ефекта 
на въздействие на реагентите.
(5) Конструкцията на съдовете за пригот­
вяне на разтвори трябва да позволява тяхното 
изпразване и почистване, а при разтвори, 
склонни към образуване на утайки или суспен­
зии, да има възможност за тяхното утаяване 
и отвеждане от съдовете, без това да вреди 
на процеса на дозиране.
Чл. 62. Списък с приложимите стандарти 
с изисквания към реагенти е даден в прило­
жение № 3.
Раздел ІІІ
Смесителни устройства. Въздухоотделители. 
Камери за реакция
Чл. 63. (1) Смесителните устройства се 
проектират така, че да осигуряват бързо и 
равномерно смесване на реагентите с водата.
(2) Типът и конструкцията на смесители­
те се проектират така, че да не позволяват 
утаяване на суспензии и реагенти.