Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 35

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
те за стари хора—43 °С, като се предвиждат
термостатни смесители за достигане на тези
стойности.
Чл. 94. (1) Циркулация на горещата вода се
предвижда в главните хоризонтални и верти-
кални клонове за гореща вода за битови нужди.
(2) Циркулацията на водата в зависимост от
конкректните условия се предвижда естестве-
на или принудителна.
(3) Принудителна циркулация с циркулаци-
онна помпа се предвижда, когато естествената
циркулация на горещата вода за битови нужди
не може да се осъществи или е невъзможно да
се поддържат изискваните температури на во-
дата в най-отдалечените от нагревателя етаж-
ни отклонения.
(4) Допуска се в жилищни и административ-
ни сгради до два етажа да не се проектират
циркулационни клонове.
(5) При водопроводни инсталации с местно
затопляне на водата (с апартаментни бойлери)
циркулация на водата не се предвижда.
Чл. 95. При помпена циркулация се предвиж-
дат уреди за контрол, поддържане и регулиране
на температурата на горещата вода за битови
нужди и автоматизирано управление на цирку-
лационните помпи.
Чл. 96. (1) Вертикалните циркулационни
клонове в инсталации с долно разпределение се
свързват с разпределителните вертикални кло-
нове за гореща вода за битови нужди на разсто-
яние 0,3 m под отклонението за най-високо раз-
положения водочерпен кран.
(2) Вертикалните циркулационни клонове се
проектират с диаметър, с един до два размера
по-малък от максималния диаметър на съот-
ветния му вертикален клон за гореща вода за
битови нужди.
(3) Диаметрите на хоризонталните циркула-
ционни клонове се приемат с един размер по-
малък от диаметъра на съответния хоризонта-
лен клон за гореща вода за битови нужди.
Чл. 97. Не се допуска използването на вер-
тикалните циркулационни клонове за потреб-
ление на вода.
Чл. 98. Студената вода се подава към нагре-
вателя в долната му част.
Раздел II
Хидравлично и топлотехническо оразмеря-
ване при потребление на вода
Чл. 99. (1) Хидравличното оразмеряване на
инсталацията за гореща вода за битови нужди
се извършва при максимално секундно потреб-
ление на вода.
(2) Хидравличното оразмеряване на инстала-
цията за гореща вода за битови нужди се извърш-
ва едновременно и съгласувано с оразмеряването
на инсталацията за студена вода, като разликата
на налягането в етажните разпределителни кло-
нове преди смесителя е най-много 30 kPa.
Чл. 100. Оразмерителните сумарни загуби на
налягане в инсталацията за гореща вода за би-
тови нужди се определят при спазване изисква-
нията на глава пета, раздел III.
Чл. 101. Водонагревателите се определят с
проекта за отоплителни инсталации и в съот-
ветствие с изискванията на тази наредба.
Чл. 102. Оразмерителното водно количест-
во за инсталациите за гореща вода за битови
нужди (qогв) в dm3/s, за които не е необходима
циркулация или за които циркулационното вод-
но количество (qц) е по-малко от половината
оразмерително максимално секундно количест-
во на гореща вода за битови нужди (qмакс сек гв),
се приема равно на оразмерителното макси-
мално секундно количество гореща вода за
битови нужди.
Чл. 103. Оразмерителното водно количест-
во за инсталациите за гореща вода за битови
нужди qо гв, за които qц е по-голямо от полови-
ната qмакс сек гв, се определя по формулата:
ц
ц
гв
  
сек
 
макс
гв
о
K q
q
q
+
=
,
 (6)
където Кц е коефициент, отчитащ влиянието на
qц върху qмакс сек гв; определя се по табл. 6.
Таблица 6
qц/qмакс сек  гв
0,5
0,57
0,66
0,8
Кц
0,00
0,03
0,12
0,25
Чл. 104. (1) Топлинните загуби за тръбен учас-
тък от инсталацията за гореща вода за битови
нужди и за циркулационна вода се определят,
като се отчита проектираната топлоизолация.
(2) Топлинните загуби по ал. 1 се определят
съгласно приложение № 11, като може да се
използват и други общоприети методики.
Раздел III
Оразмеряване на инсталациите за гореща вода
за битови нужди и за циркулационна вода в
 режим на циркулация
Чл. 105. (1) Помпената циркулация на го-
рещата вода за битови нужди се извършва пос-
редством циркулационна помпа, която осигу-
рява пълен оборот на водата в инсталациите
за гореща вода за битови нужди и за циркула-
ционна вода.
(2) В общата точка на съседни клонове за
гореща вода за битови нужди и в общата точ-
ка на съответните им циркулационни клоно-
ве (в общите точки на съседни кръгове) наля-
ганията се изравняват чрез свеждане на раз-
ликите между загубите на налягане в тези
кръгове до 10 %.