Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 275. Зависимостта между категорията на взривозащитата и възможността за приложението 
є в различните зони се определя съгласно табл. 33.
Таблица 33
Категория
Вид на потенциално експлозивната  
атмосфера
Приложими за зона
Приложими за  
останалите зони
1
Смес газ/въздух, пара/въздух или мъгла/
въздух
0
1 и 2
1
Смес прах/въздух
20
21 и 22
2
Смес газ/въздух, пара/въздух или мъгла/
въздух
1
2
2
Смес прах/въздух
21
22
3
Смес газ/въздух, пара/въздух или мъгла/
въздух
2
-
3
Смес прах/въздух
22
-
Чл. 276. Съоръженията и системите за взривозащита от съответната категория са безопасни в 
различните зони, при условие че отговарят на изискванията на табл. 34.
Таблица 34
Зона
Необходима категория на взривозащита
Видове смеси
0
1G
Газ/въздух, пара/въздух или мъгла/въздух
1
1G или 2G
Газ/въздух, пара/въздух или мъгла/въздух
2
1G или 2G или 3G
Газ/въздух, пара/въздух или мъгла/въздух
20
1D
Прах/въздух
21
1D или 2D
Прах/въздух
22
1D или 2D или 3D
Прах/въздух
Чл. 277. Работата на технологичните съо-
ръжения (бояджийски камери, шприцкабини, 
лакозаливни машини, сушилни към тях и др.) 
се блокира при спиране на работата на вен-
тилацията им.
Чл. 278. Вентилаторите, които засмукват от 
зоните с експлозивна опасност, се проектират 
искронеобразуващи.
Чл. 279. Електрическите двигатели на венти-
латорите на аварийните и локалните вентилаци-
онни инсталации, разположени непосредствено 
в пожароопасни места и взривоопасни зони, се 
предвиждат със същата степен на защита както 
електрическите двигатели на технологичните 
съоръжения.
Чл. 280. Зоните, в които при най-неблаго-
приятни условия (неработещи защитни съоръ-
жения – вентилация, блокировка и др.) кон-
центрацията на горими вещества в атмосферата 
е най-малко два пъти по-малка от ДКГВ, са 
експлозивобезопасни.
Чл. 281. (1) Електрическите двигатели на 
вентилаторите за локални и общообменни сму-
кателни вентилации, обслужващи взривопасни 
зони, при разполагането им в камери или извън 
строежите се предвиждат със защита, която е 
с една категория по-ниска от категорията на 
защита на съоръженията в обслужваните зони.
(2) Камерите за аварийни вентилатори се 
предвиждат със същата категория на защита 
както за обслужваното от тях помещение.
Чл. 282. (1) Електрическите двигатели на 
нагнетателните вентилации, обслужващи екс-
плозивоопасните зони, при разполагането им 
в камери могат да бъдат и в нормално изпъл-
нение. Въздухопроводите се изпълняват със 
самозатварящи се клапи, които се задействат 
при спиране на вентилационната инсталация.
(2) Самозатварящите се клапи се предвиждат 
на входа на въздухопровода в помещението. 
Клапите се изпълнявават така, че да няма 
възможност за преминаване на експлозивна 
смес в тръбопроводите.
Чл. 283. (1) Не се отнасят към експлози-
воопасните зони пространствата с граници в 
хоризонтално и вертикално направление до 
5 m от апарата, в който има или може да се 
образуват взривоопасни смеси, когато техно-
логичният процес е свързан с използването на 
открит огън, при наличието на нагорещени 
части или повърхности, нагрети до температура, 
по-висока от температурния клас на използ-
ваните горими газове, пари на леснозапалими 
течности, горими прахове или влакна.
(2) Електрическите съоръжения, разполо-
жени извън зоната по ал. 1, се изпълняват 
със защита, съответстваща на технологичния 
процес извън зоната.
Чл. 284. Не се отнасят към експлозивоопас-
ните зони местата, в които твърдите, течните 
и газообразните горими вещества се използват 
като гориво.