Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 148

СТР.  148	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
е 164,2 чов./m.min, за врати максимално въз­
можната стойност на специфичната пропус­
кателна способност е 199,1 чов./m.min и т.н.). 
Възможни са два случая:
а) получената стойност на 
 е по-малка 
или равна на 
, при което се счита, че няма 
задръжки в участъка от пътя, движението е 
физически възможно и неговата скорост се 
отчита по табл. 11 в зависимост от получената 
стойност на ; при междинни стойности на 
специфичната пропускателна способност в 
участъка от табл. 11 се приема най-близката 
стойност на специфичната пропускателна 
способност, съответстваща на по-високата 
плътност на човешкия поток, след което се 
определя скоростта на движение на хората.
Времето 
за преминаване през учас­
тък без задръжка се определя от дължината 
на участъка и отчетената от табл. 11 скорост 
по формулата:
 ;
б) получената стойност на 
 е по-голяма 
от 
, при което се счита, че в участъка 
ще се образува задръжка и движението ще се 
извършва при гранична плътност на човешкия 
поток, с присъщите є параметри – гранична 
скорост (
) и гранична специфична пропус­
кателна способност (
) за съответния вид 
на участъка (хоризонтален, стълбище нагоре, 
стълбище надолу или врата).
Времето 
за преминаване през учас­
тък със задръжка се определя по формулата:
,
където:
 е брой на хората в участък i.
Когато в даден участък е имало задръжка в 
движението, при пресмятане на специфичната 
пропускателна способност за следващия учас­
тък за 
се приемат граничните стойности 
(например за хоризонтални участъци гранич­
ната специфична пропускателна способност 
е 135 чов./m.min, за движение по стълбище 
надолу граничната специфична пропускателна 
способност е 60,4 чов./m.min и т.н.), а не теку­
щите изчислени стойности, които физически 
не са възможни.
6. Вратите/отворите за преминаване се 
считат за отделни участъци. Възможни са 
два случая:
а) врати/отвори с широчина до 1,6 m – спе­
цифичната пропускателна способност за 
участъка се изчислява съгласно т. 5; когато 
се получи специфична пропускателна спо­
собност над максимално възможната (която 
е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване 
през участъка се изчислява съгласно т. 5, 
буква „б“; ако в участъка няма задръжка и 
вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, 
време за преминаване през участъка не се 
изчислява, тъй като дължината на участъка 
(по посока на движението) се приема 0; ако 
вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и 
повече, се определя скоростта на движение 
на хората (чрез интерполация със стойно­
стите за скоростта при гранична плътност 
на човешкия поток съгласно табл. 12), след 
което се определя времето за преминаване 
през участъка;
б) врати/отвори с широчина 1,6 m и по-
голяма – специфичната пропускателна способ­
ност за участъка се изчислява съгласно т. 5. 
Когато се получи специфична пропускателна 
способност над максимално възможната (която 
е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване 
през участъка се изчислява съгласно т. 5, 
буква „б“. Ако в участъка няма задръжка и 
вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, 
време за преминаване през участъка не се 
изчислява, тъй като дължината на участъка 
(по посока на движението) се приема 0. Ако 
вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и 
повече, се определя скоростта на движение на 
хората (съгласно табл. 11, като при междинни 
стойности на специфичната пропускателна 
способност в участъка се приема най-близка­
та стойност на специфичната пропускателна 
способност, съответстваща на по-високата 
плътност на човешкия поток, въз основа 
на която се определя скоростта), след което 
се определя времето за преминаване през 
участъка.
7. Изчисленията се извършват до краен 
евакуационен изход. Изчислителното време 
за евакуация 
е сумата от времената 
на преминаване през всички участъци (без и 
със задръжки), както следва:
.“
§ 319. Приложение № 9 към чл. 123, ал. 4 
се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 123, ал. 4
Плътност на топлинното натоварване в поме­
щенията Q, kW.h/m2, в зависимост от тяхното 
предназначение
№ по 
ред
Предназначение 
на помещенията
Q,
kW.h/m2
1
2
3
1. Складови помещения
1.1.
Автомобилни гуми
530
1.2.
Акумулатори
240
1.3.
Аптекарски продукти
110
1.4.
Архиви
420
1.5.
Асфалт
960
1.6.
Битови прибори (бяла техника)
96