Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 57

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
трод, използван като сонда за селективен контрол 
на потенциалите по време на измерванията.
3. Методи на измерване
3.1. При проверката и оценката за съответствие 
на съпротивлението на заземители и заземител­
ни уредби обект на контрол е съпротивлението 
спрямо земя.
3.2. За измерване на съпротивлението се при-
лагат три метода, както следва:
а) метод С1 – измерване с помощта на изме­
рител на заземители;
б) метод С2 – измерване с помощта на из­
мерител на импеданса на контура при дефект 
спрямо земя;
в) метод С3 – измерване с токови клещи.
3.3. Измерване по метод С1.
При измерването на съпротивлението на 
заземители и заземителни уредби по метода С1 
променлив ток с постоянна големина протича 
между отсъединения измерван заземител (Е) и 
един спомагателен заземител (Н), разположен на 
такова разстояние от измервания заземител, че 
зоните на тези два заземителя да не си влияят.
Втори временен заземител (S), който може 
да представлява метален прът, набит в земята, 
е разположен по средата между E и Н. Измерва 
се спадът на напрежение между Е и S. В пове­
чето случаи е достатъчно S да се разположи на 
разстояние около 20 m от Е и Н.
За да се използва рационално разполагаемото 
място, заземителите може да са разположени:
– в една линия, както е показано на фиг. С1а), 
или 
– в триъгълник, както е показано на фиг. С1б).
Съпротивлението на заземителя се определя 
по напрежението между Е и S, разделено на тока, 
протичащ между Е и Н, при условие че между 
заземителите няма взаимно влияние.
За да се провери дали съпротивлението 
на заземителя съответства на действителното 
(истинското), се извършват две допълнителни 
измервания, при които вторият временен заземи­
тел (S) се премества спрямо първоначалното му 
положение на около 10 % от линейното разстояние 
между Е и Н. Когато трите резултата са много 
близки, средната стойност от трите измервания 
се приема за съпротивление на заземителя Е.
В противен случай измерванията се повтарят 
при по-голямо разстояние между Е и Н.
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ...............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ......................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2. 
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:       20    г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1, чл. 37, ал. 3,
чл. 50, т. 12 и чл. 57, ал. 2
ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗА­
ЗЕМИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И 
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за из­
пълнение на проверката на съпротивлението на 
заземители и заземителни уредби и на оценката 
за съответствие с изискванията на нормативната 
документация.
1.2. Приложението е предназначено за пер­
сонала на електролаборатории и органи за 
контрол при контрола на изпълнението и при 
приемането на електромонтажни работи в елек­
трически уредби с напрежение до 1000 V и над 
1000 V по отношение на съпротивлението на 
заземители и заземителни уредби за целите на 
функционирането на електрическите уредби, на 
защитата срещу поражения от електрически ток 
и за мълниезащитата.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини 
и определения, регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии, Наредба 
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради и на Наредба № 4 от 2010 г. 
за мълниезащитата на сгради, външни съоръже­
ния и открити пространства.
2.2. Съобразно спецификата на приложени­
ето се използват следните термини и техните 
определения:
а) спомагателен заземяващ електрод (auxiliary 
earth electrode) – допълнителен заземителен 
електрод за протичане на тока, необходим за 
измерванията;
б) съпротивление на спомагателния заземяващ 
електрод (auxiliary earth electrode resistance) – съ­
противление на допълнителния заземяващ елек­
трод, през който протича токът, необходим за 
измерванията;
в) сонда (probe) – допълнителен заземяващ 
електрод, използван като сонда за селективен кон­
трол на потенциалите по време на измерванията;
г) съпротивление на сонда (probe resistance) – съ­
противление на допълнителния заземяващ елек­