Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
(3) Всички пресичащи херметичната конст-
рукция комуникации, през които при авария са
възможни неконтролирани изхвърляния на ра-
диоактивни вещества извън нейните граници,
се оборудват с изолиращи органи.
(4) В проекта се отчитат възможностите за
поддържане функциите на изолиращите орга-
ни в случай на тежка авария.
Чл. 76. При необходимост за осигуряване
достъп на персонала в помещенията на херме-
тичния обем се предвиждат шлюзове с блоки-
ровки на вратите, които осигуряват поне една
врата в затворено положение.
Чл. 77. Отчитат се възможностите за отвеж-
дане от херметичния обем на топлината, гене-
рирана в резултат на тежки аварии.
Чл. 78. Изборът на покрития и топлоизола-
ции и начините на монтаж върху КСК, разполо-
жени в херметичния обем, трябва да осигуря-
ват изпълнение на техните функции на безопас-
ност и да оказват минимално влияние върху
изпълнението на другите функции на безопас-
ност в случай на нарушаване на тяхната цялост.
Чл. 79. При необходимост в проекта на ИЯИ
се предвиждат осигуряващи системи за безо-
пасност, изпълняващи функции по снабдяване
на системите за безопасност с работна среда и
енергия и поддържане на условия за тяхното
функциониране при всички експлоатационни
условия и проектни аварии.
Чл. 80. (1) Осигуряващите системи за безо-
пасност трябва да са проектирани с необходи-
мата надеждност и резервираност на компонен-
тите, които гарантират изискваната ефектив-
ност при независим от изходното събитие еди-
ничен отказ.
(2) Показателите за надеждност на изпъл-
нение на функциите на осигуряващите системи
трябва да бъдат достатъчни за удовлетворява-
не на изискваните показатели за надеждност на
съответните системи за безопасност.
(3) При проектиране на системите се осигу-
рява възможност за проверка на работоспособ-
ността им и за сигнализация при неизправности.
Чл. 81. Изпълнението на функциите на безо-
пасност има приоритет пред действието на соб-
ствените защити на осигуряващите системи, ако
това не води до по-тежки последствия за безо-
пасността.
Чл. 82. При наличие на значителни количес-
тва горими материали в конструкцията на ИЯИ
в проекта трябва да се предвидят достатъчно
средства за противопожарна защита, включи-
телно откриване, пожароизвестяване и пожаро-
гасене на топлоносителя и забавителя, които да
изпълняват функциите си в автоматичен режим.
Раздел VII
Експериментални устройства
Чл. 83. (1) Проектът определя предназначе-
нието, реда на монтаж и демонтаж и условията
за безопасна експлоатация на експериментал-
ните устройства.
(2) Експерименталните устройства, отказът
на които може да служи за изходно събитие за
авария, се проектират с отчитане на изисквани-
ята към системи от клас “А”, като бъде отчете-
но, че разполагането им в ИР не трябва да води
до нарушаване на проектните предели.
Чл. 84. (1) Конструкцията на експеримен-
талните устройства трябва да изключва въз-
можността за непредвидено изменение на ре-
активността при техния монтаж, демонтаж и
експлоатация.
(2) Експерименталните устройства трябва да
имат утвърдена по установения ред техническа
документация и при необходимост се прави
експериментална оценка на тяхното влияние
върху реактивността, разпределението на по-
летата на енергоотделяне в активната зона и
ефективността на работните органи на систе-
мите за защита и управление.
(3) Експерименталните устройства при не-
обходимост трябва да са оборудвани с детекто-
ри за контрол на неутронния поток, на топло-
физичните и други параметри.
Раздел VIII
Системи за електрозахранване
Чл. 85. В проекта се определят групите елек-
тропотребители, въз основа на които се разра-
ботва проектът на системата за електрозахран-
ване, както следва:
1. първа група—електропотребители за пос-
тоянен или променлив ток, които позволяват
прекъсване на електрозахранването за време до
половин секунда; те се захранват нормално от
работните и резервните трансформатори, вклю-
чени към енергосистемата, и изискват осигуря-
ване на електрозахранване след сработване на
системите за аварийна защита на реактора;
2. втора група—потребители за променлив
ток, времето на прекъсване електрозахранва-
нето на които се определя от условията за оси-
гуряване на безопасност и които изискват за-
дължително електрозахранване след сработва-
не на аварийната защита на реактора;
3. трета група—потребители, които не пре-
дявяват изисквания към надеждността на елек-
трозахранването.
Чл. 86. За потребителите от категории 1 и 2
съгласно чл. 17, т. 1 и 2 в проекта следва да се
предвиди система за аварийно електрозахран-
ване, която да осигури изпълнението на техни-
те функции при отказ на системата за нормал-
но електрозахранване.
Чл. 87. Системата за аварийно електрозах-
ранване включва автономни източници на елек-
трозахранване и разпределителни и комутаци-
онни електрически устройства към тях.
Раздел IХ
Управление на радиоактивните отпадъци
Чл. 88. (1) Системите за управление на РАО
да се проектират въз основа на анализ и оценка
на състава и количествата на твърдите и течни-