Държавен вестник, бр. 6, 2005 г., стр. 23

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Г л а в а  п е т а
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТ-
ВИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ
Чл. 91. (1) Мълниезащитните уредби се из-
граждат в съответствие с изискванията, опре-
делени в проекта, при максималното използва-
не на градивни елементи—мачти, скоби за зак-
репване, контролни клеми и др., произведени в
заводски условия.
(2) При изграждането на мълниезащитните
уредби се спазват общите изисквания на норма-
тивните актове за изпълнение, контрол и прие-
мане на строежите.
Чл. 92. (1) При изпълнението на сгради и
външни съоръжения с проектна височина до 25 m
се спазват изискванията на чл. 12, ал. 1.
(2) Металните съоръжения с проектна висо-
чина, по-голяма от 15 m, преди изправянето им
се присъединяват към заземител, който отго-
варя на изискванията за защита при преки по-
падения на мълнии.
(3) При изпълнението на сгради и външни
съоръжения с проектна височина, по-голяма от
25 m, освен постоянна мълниезащита се пред-
вижда и временна мълниезащита съгласно
чл. 12, ал. 2.
Чл. 93. При изграждането на мълниезащит-
ни уредби с мълниеприемници с изпреварващо
действие, както и при извършване на проверки
и изпитвания на доставените мълниеприемни-
ци преди инсталирането им се спазват указани-
ята на производителите.
Чл. 94. Мълниезащитните уредби се приемат
и въвеждат в действие при спазване изисквани-
ята на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република Бълга-
рия и минимални гаранционни срокове за из-
пълнени строителни и монтажни работи, съоръ-
жения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от  2003 г.).
Чл. 95. (1) При приемането и въвеждането в
експлоатация на мълниезащитната уредба стро-
ителят представя следната документация:
1. чертежи и схеми на мълниезащитната уред-
ба, в т.ч. на елементите, разположени в земята;
2. актове за скрити работи за елементите на
заземителите;
3. протоколи за проведените предавателно-
приемателни проверки и изпитвания.
(2) За мълниезащитни уредби с мълниепри-
емници с изпреварващо действие строителят
представя освен документите по ал. 1 и прото-
коли за резултатите от проверките и изпитва-
нията на мълниеприемниците в съответствие с
указанията на производителя.
(3) Проверките и изпитванията на мълние-
защитата на сгради, външни съоръжения и от-
крити пространства се извършват от упълно-
мощени физически или юридически лица.
Чл. 96. (1) При въвеждането в експлоата-
ция на мълниезащитните уредби се извършват
следните проверки:
1. за съответствие с проекта;
2. за качество на изпълнението;
3. за съответствие на съпротивлението на зазе-
мителите и за качество на електрическите връзки.
(2) Мълниеприемниците с изпреварващо
действие се изпитват със съответната апарату-
ра съгласно указанията на производителя за
установяване на тяхната годност след оконча-
телното им изграждане.
Чл. 97. При предаването на въведена в дейст-
вие мълниезащитна уредба строителят предос-
тавя на възложителя (собственика) на сграда-
та, съоръжението или откритото пространство
техническо досие, което съдържа:
1. основните технически данни на мълние-
защитната уредба;
2. окончателните чертежи;
3. резултатите от проверките и изпитвания-
та на мълниезащитната уредба при въвеждане-
то є в експлоатация.
Г л а в а  ш е с т а
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ
Чл. 98. (1) Техническата експлоатация на
мълниезащитните уредби се организира от лице-
то, което отговаря за техническата експлоатация
на енергообзавеждането, назначено със заповед
на възложителя (собственика) на уредбата.
(2) За всяка мълниезащитна уредба в екс-
плоатация се извършват периодични и извън-
редни проверки за установяване на техничес-
кото є състояние.
Чл. 99. (1) Сроковете за извършване на пе-
риодични проверки на мълниезащитните уред-
би и техният обхват се определят в проекта
съобразно експлоатационните условия.
(2) Сроковете по ал. 1 не могат да бъдат по-
дълги от:
1. една година—за сгради и външни съоръ-
жения от първа категория на мълниезащита и
за уредби с ниво на мълниезащита I;
2. две години—за сгради и външни съоръже-
ния от втора категория на мълниезащита и за
уредби с ниво на мълниезащита II;
3. три години—за сгради, външни съоръже-
ния и открити пространства от трета категория
на мълниезащита и за уредби с ниво на мълние-
защита III и IV.
(3) При периодичните проверки се проверя-
ват най-малко:
1. състоянието на мълниеприемниците и
токоотводите—визуално;
2. съпротивлението на заземителите и пре-
ходното съпротивление на разглобяемите
електрически връзки (контролните клеми)—
чрез измерване.
(4) Проверката на съпротивлението на заземи-
телите по ал. 3, т. 2 се извършва в съответствие с
изискванията на Наредба № 4 от 2004 г. за техни-
ческа експлоатация на енергообзавеждането (обн.,
ДВ, бр. 99 от 2004 г.; попр., бр. 101 от 2004 г.).
Чл. 100. Извънредни проверки на мълниеза-
щитните уредби се извършват при стихийни
бедствия с нанесени поражения на сградата (съ-