Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
(2) За фасади на строежи от ІІІ и ІV група 
се разрешава използването на топлоизола-
ционни продукти с класове по реакция на 
огън В и С, разделени на площи до 30 m2 
посредством ивици, и с най-външен слой от 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 
(3) Ивиците се изпълняват с широчина 
най-малко 0,20 m и от продукти с минимален 
клас по реакция на огън А2.“
2. В основния текст на ал. 4 думите „фиг. 
10“ се заменят с „фиг. 19“.
3. Думите под фиг. 10 „Фиг. 10“ се заменят 
с „Фиг. 19“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При проектиране на остъклени площи 
по цялата височина на фасадата се спазват 
изискванията на чл. 14, ал. 19.“
5. Досегашните фиг. 11 и 12 се заличават.
6. Досегашните табл. 36 и 37 се отменят.
§ 238. В чл. 332 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вертикалните комуникационни канали 
(шахти) се предвиждат с минимална огнеус-
тойчивост EI 60 от строителни продукти с 
минимален клас по реакция на огън А2 и със 
защита на ревизионните отвори към шахтите 
с врати (капаци) с минимална огнеустойчи-
вост EI 30.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 239. Член 333 се изменя така:
„Чл. 333. За строежи с височина над 28 m 
се проектират пожароизвестителни системи 
съгласно приложение № 1.“
§ 240. Член 334 се изменя така:
„Чл. 334. Автоматична пожарогасителна 
инсталация се проектира за всички помещения 
(с изключение на санитарно-хигиенните поме-
щения, вентилационните камери, бойлерните 
помещения и др.) в строежи с височина над 
28 m съгласно приложение № 1.“
§ 241. Член 335 се изменя така:
„Чл. 335. За осигуряване на достъп до 
строежи с височина над 28 m (с пожарни 
автомеханични стълби или подемници) най-
малко от едната страна на строежа се пред-
виждат площадка с размери най-малко 12,5 на 
15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с 
широчина най-малко 3,50 m. Откъм страната 
на площадката не се допуска разстоянието 
между ниската и високата част на строежа 
да е повече от 5 m.“
§ 242. Член 337 се изменя така:
„Чл. 337. Ограждащите конструкции на по-
мещенията за табла за управление (командни 
зали) се проектират с огнеустойчивост най-
малко REI (EI) 90.“
§ 243. В чл. 339, ал. 2 след означението 
„REI“ се добавя „(EI)“.
§ 244. В чл. 341 след думата „огнеустой-
чивост“ се добавят думите „на преградите“, 
а след означението „REI“ се добавя „(EI)“.
§ 245. В чл. 345 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя. 
2. В ал. 2 след думата „предвиждат“ се 
добавят думите „в помещението на“, а думата 
„щит“ се заменя с „пулт“.
§ 246. В чл. 346 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електромашинните помещения се про-
ектират в сгради от I, II степен на огнеустой-
чивост или от пожаронезащитени стоманени 
конструкции. В зависимост от количеството 
на маслото в апаратите и съоръженията елек-
тромашинните помещения се отнасят към 
категории по пожарна опасност, както следва:
1. към категория по пожарна опасност 
Ф5В – при количество на маслото над 60 kg 
в едно съоръжение;
2. към категория по пожарна опасност 
Ф5Г – при количество на маслото до 60 kg 
включително в едно съоръжение.“
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „сглобяеми комплектни 
метални разпределителни уредби“ се заменят с 
„комплектни разпределителни уредби (КРУ)“;
б) в т. 6 думите „или живачни“ се заличават.
§ 247. В чл. 348 думата „кабелите“ се за-
меня с думите „маслените кабели“.
§ 248. В чл. 350, ал. 2 думите „с метално“ 
се заменят със „със стоманено“.
§ 249. В чл. 351 изречение първо се изменя 
така: „В машинните зали на електроенергий-
ните обекти, под маслонапълнените съоръ-
жения (маслоохладители, маслоочистители 
и маслобаки) с обем, по-голям от 0,1 m3, и 
с присъединяващи се тръбопроводи към тях 
се предвиждат маслосъбиратели с бордове 
(с височина на борда най-малко 0,05 m) за 
осигуряване събирането на маслото от най-
големия запълнен обем.“
§ 250. В чл. 352 думите „с повишена якост“ 
се заличават.
§ 251. В чл. 353 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: 
„Под открити силови трансформатори и масле-
ни реактори с над 1000 kg масло се предвижда 
чакълено легло (пласт) с дебелина най-малко 
0,25 m и с фракция от 0,05 до 0,1 m.“
2. В ал. 2:
а) изречение първо се изменя така: „Обемът 
на чакъленото легло се оразмерява за поемане 
на маслото от съоръжението, като над горното 
ниво на маслото в леглото се предвижда слой 
чакъл с дебелина най-малко 0,2 m.“;
б) в изречение второ след думата „дебелина“ 
се добавя „най-малко“.
§ 252. Член 354 се изменя така:
„Чл. 354. Изискванията по чл. 353, 355, 
356, 357, 358, 362, 363, 365 и 367 се прилагат