Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
5. отпускане на смукателните клапани—при-
лага се при всички компресори, с изключение
на правотоковите;
6. включване на допълнително вредно прос-
транство—прилага се при големи компресори с
кръстоглав;
7. използване на регулиращи байпаси—осъ-
ществява се чрез пропускане на пара от страна-
та на цилиндъра към смукателната страна.
Чл. 1151. След монтаж и основен ремонт ос-
новните топлообменни апарати трябва да се из-
питват под налягане.
Чл. 1152. Икономичната и рационална екс-
плоатация на хладилните машини трябва да се
контролира чрез непрекъснато измерване на ко-
личеството и параметрите на хладилния агент,
на въздуха и на охлаждащата вода и посредст-
вом дебитомери, манометри, вакуумметри, тер-
мометри, влагомери и анемометри.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 70,
ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и енергий-
ната ефективност (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г.;
изм., бр. 1 от 2000 г.).
§ 2. Наредбата отменя досегашния Правил-
ник за техническа експлоатация на енергопо-
требителите от 1980 г. на бившето Министерс-
тво на енергетиката.
§ 3. Наредбата влиза в сила 1 месец след
обнародването є в “Държавен вестник”.
§ 4. Текстовете от тази наредба, които пре-
пращат към Наредбата за устройство на елек-
трическите уредби, до влизането в сила на пос-
ледната да се считат към досегашния Правил-
ник за устройство на електрическите уредби.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава
председателят на Държавната агенция по енер-
гетика и енергийни ресурси.
Приложение № 1
към чл. 79
Периодичност, обхват и норми за изпитване на въздушни електропроводни линии
за напрежение над 1000 V
Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават,
както следва:
О—изпитвания при основен ремонт;
Т—изпитвания при текущ ремонт;
П—изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).
Периодичността на изпитванията О и П се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергооб-
завеждането.
Обхват и норми на изпитванията
№
Тип
Наименование
Норми
Забележка
по
на изпит-
на изпитването
ред
ването
1
2
3
4
5
1.
П
Проверка на габари-
Действителните провеси на проводниците и мълние-
Извършва се при
тите и регулировка на
защитните въжета трябва да се различават от проект-
необходимост
проводниците и мъл-
ните с не повече от ±5 %. Разлики до 10 % се допускат,
ниезащитните въжета
при условие че са спазени габаритите до земята и до
пресичаните обекти според изискванията на Наредбата
за устройство на електрическите уредби. Разстоянията от
проводниците до частите на металните, стоманобетон-
ните и дървените стълбове могат да се различават от
определените в проекта с не повече от 10 %
2.
О
Проверка на
Разликата между вертикалните коти на разделните
фундаментите
фундаменти в мястото на закрепването на стълбовете към
тях не трябва да превишава ±20 mm. Разликата между
вертикалните коти на стъпките при общите фундаменти
не трябва да превишава: за портални стълбове ±20 mm,
за ъглови стълбове ±30 mm. Хоризонталното разстояние
между осите на монолитните фундаменти на единични
стълбове не трябва да се различава от проектното с
повече от 0,4 %. Не се разрешава намаляване на диаме-
търа на закрепващите фундаментни болтове и оставянето
на луфтове между петите на стълбовете и фундаментите
3.
О, П
Проверка на
Проверката се извършва с измервателна щанга
При напрежения
изолаторите
до 35 kV провер-
ката се извършва
най-малко 1 път
на 3 години. За
стоящи и други
типове изолато-
ри—по местни
инструкции
4.
О, П
Проверка на съедине-
Пресовите съединения се бракуват:
нията на проводниците а) при несъответстващи размери на съединителите;
б) при наличие на пукнатини, следи от корозия и
механични повреди;