Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 71

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
tе- сумарният за месеца брой часове с вла­
гоотделяне от други източници в зоната, h; 
ако  e
C
t
t
>
, се приема e
C
t
t
=
.
12.2. Охлаждане чрез механична венти­
лация с пресен и с рециркулационен въздух
12.2.1. Сухият товар (потребната явна то­
плина) се изчислява по уравнение (3.6):
C,nd
C,gn
C,ls
C,ht
Q
Q
- η
.Q
=
.
12.2.2. Латентният товар се изчислява по 
уравнението:
C,w
a,w
p,w
e,w
Q
= Q
+ Q
+ Q
, kWh	
(3.97),
където:
C,w
Q
 е топлината на влагата, която трябва 
да се отнеме от зоната, kWh;
a,w
Q
– топлината на влагата от постъпва­
щия въздух, kWh;
p,w
Q
– топлината на влагата от хора, kWh;
e,w
Q
– топлината на влагата от други из­
точници в зоната, kWh.
12.2.3. Топлина с влагата от постъпващия 
въздух
(
)(
)
sup
sup
i
a,sup
a,w
C
V
x
x
ρ
.2501
Q
t
3600
−
=

, kWh	 (3.98),
където:
sup
V
 е часовият обемен дебит на подавания 
въздух в зоната, m3/h;
xsup – влагосъдържанието на подавания 
въздух, определено по температурата  и от­
носителната му влажност, kg/kg сух въздух;
xi – влагосъдържанието на въздуха в зоната, 
определено по температурата на вътрешния 
въздух и относителната му влажност, kg/kg 
сух въздух;
ρa,sup – плътността на сухия въздух, kg/m3;
tС- броят на работните часове на системата 
за охлаждане в месеца, h.
12.2.4. Топлина с влагата от хора – определя 
се както в 12.1.4.
12.2.5. Топлина на влагата от други източ­
ници – определя се както в 12.1.5.
12.3. Охлаждане чрез механична вентила­
ция с пресен въздух, обработен извън зоната
Включва охлаждане чрез подаване на пред­
варително обработен външен въздух. Топлин­
ната обработка на въздуха е извън границите 
на зоната. Пълният товар в зоната се поема 
от подавания въздух. Разходът на енергия се 
отнася към вентилационната система.
13. Допълнително потребна енергия
В системите за отопляване, вентилация, 
охлаждане и загряване на вода за битови 
нужди е необходима допълнителна енергия за 
транспортиране на въздуха, горещата вода и 
топлоносителя/студоносителя. Количеството 
допълнителна енергия за всяка система може 
да се изчисли за всеки месец по следната 
формула: 
sys,aux
k
k
1
E
Φ
t
1000


=






∑
, kWh	
(3.99),
където:
k
Φ
е средната по време мощност на k-тия 
вентилатор/помпа от системата, W;
t  – продължителността на месеца в часове.
14. Изчисляване на брутната потребна 
енергия
14.1. Брутна потребна енергия за отопляване
Брутната потребна енергия за отопляване 
се изчислява за всяка зона и за всеки месец 
от отоплителния период по формулата:
 
(
)
H,nd,m
H,m
H,sys,m
e
d
a
g
Q
Q
E
η
η
η
η
=
+
×
×
×
,kWh	 (3.100),
където:
H,m
Q
 е брутната потребна енергия за 
отопляване на зоната за месеца m от отоп­
лителния период, kWh;
H,nd,m
Q
 – потребната енергия за отопля­
ване на зоната за месеца m от отоплителния 
период, kWh;
H,sys,m
E
  –  необходимата допълнителна 
енергия за работата на отоплителната система 
(като напр. електроенергията за циркулаци­
онните помпи и т.н.), kWh;
sys
e
d
a
g
η
η
η
η
η
=
×
×
×
представлява ефек­
тивността на цялата система за отопляване;
e
η  – ефективността на отдаване на топли­
ната от отоплителните тела към отопляемия 
обем; формулите за определяне на този ко­
ефициент за различни видове отоплителни 
системи са дадени в БДС EN 15316-2.1, – 2.3;
d
η  – ефективността на преноса и раз­
пределението на топлината от генератора на 
топлина до зоната;
a
η  – ефективността на системата за ав­
томатично управление на топлоподаването;
g
η   –  ефективността на генератора на 
топлина.
14.2. Брутна потребна  енергия за охлаждане
Брутната потребна енергия за охлаждане 
на една зона за даден месец може да се оп­
редели по формулата:
 
(
)
C,nd,m
C,w,m
C,m
C,sys,m
e
d
a
g
Q
+ Q
Q
=
+ E
η ×η × η ×η
, kWh	(3.101),
където: 
C,m
Q
 е брутната потребна енергия за 
охлаждане на зоната за месеца m от охлади­
телния период, kWh;
C,nd,m
Q
 – явният топлинен товар на зона­
та за месеца m на охладителния период, kWh;