Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 69

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
6. предотвратяване на разпространението на 
димни газове и продукти на горене, отделяни 
при пожар към съседни помещения.
Чл. 156. (1) В проекта се предвиждат 
вентилационни и очистващи системи за ос­
вобождаване на газообразните радиоактивни 
вещества в околната среда.
(2) Филтриращите компоненти на очист­
ващите системи трябва да са достатъчно 
надеждни, за да изпълняват функциите си с 
необходимия коефициент на очистване при 
всички режими на експлоатация. В проек­
та се предвиждат средства за изпитване на 
ефективността им.
Чл. 157. (1) В проекта се предвиждат 
автоматизирана система за радиационен 
контрол в помещенията и на площадката на 
ЯЦ и система за контрол на радиационната 
обстановка в зоната за превантивни защитни 
мерки и наблюдаваната зона, които осигуряват 
получаване и обработване на информацията 
за радиационната обстановка, за ефектив­
ността на защитните бариери, за активността 
на радионуклидите, както и информация, 
необходима за прогнозиране на измененията 
в радиационната обстановка при всички екс­
плоатационни състояния и аварийни условия.
(2) Техническите средства на автомати­
зираната система за радиационен контрол 
осигуряват изпълнението на:
1. радиационен технологичен контрол;
2. радиационен дозиметричен контрол;
3. радиационен контрол на помещенията 
и площадката на ЯЦ;
4. радиационен контрол за ограничаване 
на разпространението на радиоактивно за­
мърсяване.
(3) Лабораторните методи и техническите 
средства на системата за контрол на радиаци­
онната обстановка осигуряват измерване на 
съдържанието на техногенни радионуклиди в 
почвата, водата, отлаганията, растителността, 
водната флора и фауна и селскостопанската 
продукция. 
Г л а в а  с е д м а
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 158. Експлоатиращата организация 
осъществява контрол на изпълнението на 
проектните, строителните и монтажните 
работи и на качеството на влаганите мате­
риали, конструкции и компоненти с помощта 
на собствена организационна структура и в 
съответствие с изискванията на нормативната 
уредба.
Чл. 159. По време на строителството и 
въвеждането в експлоатация площадката на 
ЯЦ трябва да се контролира, охранява и под­
държа с цел осигуряване на защита на КСК, 
провеждане на изпитванията и съхраняване 
на съответствието с техническия проект и 
анализите на безопасността.
Чл. 160. Доставените КСК трябва да са 
произведени в съответствие с програми за 
осигуряване на качеството, които включват 
инспекции на технологичния цикъл, чистота, 
калибриране и проверка на работоспособност.
Чл. 161. (1) Експлоатиращата организация 
осигурява авторски надзор от проектанта на 
ЯЦ за осъществяване на техническа помощ.
(2) Производството на конструкции и 
компоненти на площадката на ЯЦ, методите 
за строителство, монтажните дейности, еди­
ничните изпитвания и инспекциите по време 
на строителството се съгласуват с проектанта 
на ЯЦ. 
Чл. 162. (1) Строителните и монтажните 
дейности и единичните изпитвания на КСК, 
важни за безопасността, се изпълняват в 
съответствие с писмени процедури, които 
съдържат мерките за осигуряване на съот­
ветствие с изискванията за безопасност, за 
осигуряване на качеството и за техническа 
безопасност на персонала.
(2) Дейностите на доставчиците се изпъл­
няват в съответствие с процедури, специфи­
кации и чертежи с определени изисквания за 
осигуряване на качеството.
Чл. 163. (1) По време на строителството 
и въвеждането в експлоатация се използват 
възможностите за обучение на експлоата­
ционния персонал в работни условия с цел 
запознаване със строителните и монтажните 
решения, провеждането на изпитванията на 
КСК и на ЯЦ като цяло и резултатите от тях, 
проверката на валидността на експлоатаци­
онните и организационните процедури за 
техническо обслужване, надзор и инспекции, 
за допускане до работа и за управление на 
несъответствията.
(2) Целият персонал, включително на 
доставчиците и на външните изпълнители, 
който участва в строителните и монтажните 
дейности и при въвеждането в експлоатация, 
се обучава за формиране на култура на безо­
пасност в съответствие с чл. 24 и 25. 
Чл. 164. (1) По време на строителството 
и въвеждането в експлоатация се извършва 
сравнение на изградените, доставените и 
монтираните КСК с техните проектни ха­
рактеристики.
(2) На конструкциите и елементите, които 
могат да влошат своите характеристики по 
време на строителството, се извършва техни­
ческо обслужване. Техническото обслужване 
при въвеждане в експлоатация отговаря на 
същите изисквания както при експлоатация.
(3) На КСК, на които впоследствие ще се 
извършва контрол на метала, се провежда 
встъпителен контрол.