Държавен вестник, бр. 35, 2019 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  35
(4) Страната, която купува или продава 
електрическа енергия, няма право да пре-
устройва, ремонтира или заменя елементи на 
средствата/системите за търговско измерване, 
както и да нарушава пломба, знак, стикер или 
друго контролно приспособление, поставени от 
съответния мрежови оператор, от оторизиран 
държавен орган или упълномощени от него 
длъжностни лица.
Чл. 10. (1) Операторът на съответната мре­
жа е длъжен да осигурява на страна, която 
купува или продава електрическа енергия, 
възможност за визуален достъп до показанията 
на визуализираните регистри на средствата за 
търговско измерване в съответствие с избраната 
от страната тарифност на измерване.
(2) Клиентите и производителите осигу­
ряват на длъжностните лица на оператора на 
съответната мрежа безпрепятствен достъп до 
всички елементи на измервателната система 
за тяхното монтиране, контрол, проверка и 
отчитане на количествата електрическа енергия 
по всяко време по ред, описан в договори за 
достъп и пренос между страните или в общи 
условия по чл. 104а от Закона за енергетиката.
(3) При дейности по подмяна или промяна 
на мястото на средството за търговско измер­
ване, включително във връзка с изискването 
по чл. 120 от Закона за енергетиката, мрежо­
вият оператор съставя констативен протокол 
по реда на чл. 49.
Чл. 11. (1) Когато утвърдените тарифи пре­
доставят възможност на клиентите от дадена 
група да избират тарифността на измерване на 
количеството електрическа енергия, операторът 
на съответната мрежа е длъжен да монтира 
измервателни уреди, които да съответстват на 
писмено заявения избор на клиента.
(2) В случая по ал. 1 клиентът прави своя 
избор в договора за присъединяване или подава 
писмено заявление до оператора на съответната 
мрежа с искане за промяна на тарифността на 
измерване.
(3) В 14-дневен срок операторът на съот­
ветната мрежа подменя средствата за търгов­
ско измерване в съответствие на заявената 
тарифност.
Раздел III
Определяне на местата на търговско измерва­
не, условията и реда за тяхното обслужване
Чл. 12. (1) При постъпване на електрическа 
енергия от обекти на производители в елек­
тропреносната мрежа, съответно в електрораз-
пределителната мрежа, мястото на измерване 
е на страната на по-високото напрежение на 
повишаващите трансформатори и/или елек­
тропроводните линии.
(2) При обекти на производители с три­
намотъчен силов трансформатор мястото на 
измерване е на страна високо напрежение и 
на страна средно напрежение. Постъпилата 
енергия на средно напрежение се измерва от 
оператора на съответната мрежа, в чиято уредба 
постъпва енергията.
(3) Производителят може да изгради техни­
ческо измерване на генераторно напрежение 
на силовия трансформатор.
Чл. 13. (1) При обмен на електрическа енер­
гия между електропреносната и електроразпре­
делителната мрежа мястото на измерване е:
1. при собственост на мрежата 110 kV на 
оператора на електроразпределителната мре­
жа – на страна 110 kV;
2. при собственост на уредбата на оператора 
на електропреносната мрежа:
а) на страна средно напрежение на пони­
жаващ трансформатор 110 kV/СрН;
б) на трансформатори собствени нужди на 
уредбата;
в) на страна средно напрежение на електро­
проводни линии, чрез които са присъединени 
клиенти и производители към електропренос­
ната мрежа, когато тези линии са собственост 
на клиента/производителя.
(2) Когато собствените нужди на подстан­
цията, собственост на оператора на преносната 
мрежа, се измерват на страна ниско напре­
жение, се извършва корекция на отчетените 
количества преминала електрическа енергия от 
електропреносната към електроразпределител­
ната мрежа по методика, така че загубите от 
трансформация да са за сметка на собственика 
на техническото съоръжение. Методиката се 
съгласува между оператора на преносната и 
оператора на електроразпределителната мрежа 
и е неразделна част от договора за пренос на 
електрическа енергия през електропреносната 
мрежа.
Чл. 14. (1) При отдаване на електрическа 
енергия от електропреносната мрежа, съответно 
електроразпределителната мрежа, към клиент 
мястото на измерване е на страната с по-високо 
напрежение на понижаващия трансформатор 
на клиента (ако има такава трансформация) 
или в мястото на присъединяване на клиента 
към електропреносната, съответно електрораз-
пределителната мрежа.
(2) При отдаване на електрическа енергия 
от оператора на съответната мрежа към про­
изводител мястото на измерване е на страната 
на по-високото напрежение на съответния 
трансформатор.
(3) Измерване на електрическа енергия се 
извършва и когато трета страна е предоставила 
достъп през собствените си електрически уред­
би и съоръжения на оператора на съответната 
мрежа до други клиенти.
Чл. 15. При междусистемните електро­
проводи мястото на измерване се организира 
от оператора на електропреносната мрежа 
в граничната подстанция (уредба) съгласно 
препоръките на ENTSO-E и оперативните 
споразумения със съседните оператори.
Чл. 16. (1) Редът, условията и начините на 
обслужване на местата на търговско измерване 
в зависимост от вида, предназначението и ниво­
то на напрежение на електрическата уредба, в 
която се намират, се определят от изискванията