Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 126

СТР.  126	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  8
контрол на трафика се коригират и одобряват от 
тази група;
б) координация между процедурите за дейст-
вие и извънредни ситуации при действия на по-
лицията и аварийните служби;
в) преглед на плана за действие при аварии и 
на обучението по него преди отварянето на ту-
нела и след това; обучението трябва да включва 
реална работа с активните средства за пожарна 
защита, комуникация, координация и време за 
реакция при пълноценно участие на полицията и 
пожарната служба;
г) инспектиране на оборудването за пожарна 
сигнализация и на противопожарното оборудване;
д) система за входящ контрол – например ла-
зерно сканиране за тежкотоварни превозни сред-
ства за горещи петна с термовизионна или тер-
мографска камера, която предава информация на 
системата за управление на тунела.
2.8. Контрол на трафика, комуникационни и 
информационни системи:
а) предупреждения на комуникационните и 
информационните системи;
б) осигуряване с автоматични, статични и 
временни знаци пред и в тунела при нормален, 
сервизен и авариен режим;
в) изисквания за честота и места за разпола-
гане на телефони;
г) изисквания и осигуряване на радиопредава-
не в режим авария;
д) осигуряване на средства за отстраняване на 
аварирали транспортни средства.
2.9. Електрическо захранване и разпределение:
а) възможни последици от повреди в електро-
захранването в тунела или секция от него върху 
вътрешната електроразпределителна мрежа;
б) сигурност на доставките на основно обо-
рудване, гарантиращо работа при условия на по-
вреди в основното електрозахранване, вкл. про-
дължителност;
в) ефект върху работата и безопасността в ту-
нела в случай на прекъсване на ключови елемен-
ти от съоръженията (напр. трансформатори или 
прекъсвачи) при ремонт и поддръжка;
г) оценка на обезпечеността с резервно за-
хранване.
3. Съдържанието на документация за туне-
ла е в съответствие с типовия списък на доку-
менти съгласно приложение № 2.
Информационно приложение № 2 
към чл. 14
Типово съдържание на документация за тунел
І. Документацията в това приложение е до-
пълнителна към изискваната с Наредба № 1 от 
2007 г. на МТ за минималните изисквания за без-
опасност в тунели по републиканските пътища, 
които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа 
на територията на Република България. Прило-
женото съдържание на документация за тунел е 
типово, а списъкът на документите не е изчерпа-
телен и има указателен характер.
ІІ. Оборудването на тунела трябва да има:
1. ръководство за техническо обслужване 
(поддръжка);
2. ръководство за експлоатация;
3. инструкция за безопасност и здраве при ра-
бота с него.
ІІІ. Документация от изпитвания на тунела 
При завършване на изпитванията на тунелно-
то оборудване трябва да бъде осигурена/предос-
тавена определена документация за съхраняване 
в архив, за предаване, както и с цел осигуряване 
на гаранция, включително: 
1. Протоколи
Те трябва да са под формата на съответни 
писма, отнасящи се до специфичното оборудва-
не, споразумения и протоколи от срещи. За архи-
вирането им се въвежда система за номериране. 
2. Сигнални съобщения и доклади от ин-
спекции 
Справка за регистрираните повреди, отбеля-
зани по време на инспекциите, и предприетите 
действия, настройки и изменения; изпълнени или 
такива, които предстои да бъдат изпълнени.
3. Сертификати от изпитвания на работата/от 
производител 
Те обхващат проверки на ротационната и 
електрическата непрекъснатост и проверка на 
обвивките на електромотори, превключватели, 
готови контролни панели, алармена система и др. 
За вентилатори, помпи и други са необходими 
и протоколи от изпитвания на дебит.
За осветителните тела, за прототипите и за 
отделните продукти са необходими фотометрич-
ни изпитвания, изпитвания на изолацията и об-
вивката.
4. Сертификати от изпитвания след монтаж 
в обекта
Цялото оборудване и системи трябва да бъдат 
изпитвани за потвърждаване на техните харак-
теристики след монтиране в обекта. Резултатите 
от изпитванията ще се документират, подписват 
и преподписват (от друго лице – надзорен орган) 
с цел осигуряване на начална експлоатационна 
документация.
4.1. Сертификати от изпитвания за отделни 
елементи на оборудването, като:
а) вентилатори;
б) помпи за отводняване;
в) електрически табла за средно и високо на-
прежение;
г) дизелови генератори;
д) трансформатори;
е) UPS;
ж) пожарни помпи;
з) пожароизвестителни системи, включително 
кабел или сензори на системата за пожарна сиг-
нализация.
4.2. Сертификати от изпитвания на работо- 
способността и характеристиките на следните 
системи:
а) система за контрол и управление на венти-
лацията – в нормален и авариен режим;
б) система за контрол на отводняването – дре-
нажна система;
в) осветление – нормално и аварийно;
г) система за откриване и за гасене на пожари;
д) система за управление на движението и 
контрол на трафика;
е) система за електрическо захранване;
ж) комуникационна система;