Държавен вестник, бр. 26, 2019 г., стр. 105

БРОЙ  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  105  
8. долна и горна топлотворна способност, 
характеристики и химичен състав, по видове 
горива;
9. начин на подаване на горивото (автома­
тично или ръчно);
10. номинална топлинна мощност (по данни 
на производителя);
11. максимална топлинна мощност (по данни 
на производителя);
12. минимална топлинна мощност (по данни 
на производителя);
13. приложим частичен товар (по данни на 
производителя);
14. класификация на водогрейния котел 
(пламъчнотръбен или водотръбен, конденза­
ционен или без кондензация, разположение на 
въздушния вентилатор – куплиран към горел­
ката или отделно, със или без допълнителен 
подгревател и др.);
15. наличие на декларация за съответствие 
и СЕ маркировка;
16. наличие на стандартна продуктова инфор­
мация за енергийната ефективност на котела, 
включително сезонна енергийна ефективност 
при отопление в режим на работа, клас на 
енергийна ефективност и други от значение 
за проверката на котела;
17. производител на горелката;
18. модел на горелката (когато на водогрей­
ния котел е монтирана отделна горелка);
19. начин на регулиране на мощността 
(фиксирана, степенно регулиране – брой сте­
пени, плавно регулиране);
20. вид и параметри на топлоносителя.
(3) За извършването на идентификация 
на отоплителната инсталация и котела соб­
ственикът предоставя на лицето, извършващо 
проверката, следните документи: 
1. документите, издадени от производителя 
на елементи и съоръжения на отоплителната 
инсталация и на котела, с които разполага, 
както и данни за контакт с лицата, извърши­
ли квалифициран монтаж на отоплителната 
инсталация и котела;
2. докладите от извършени предходни про­
верки;
3. документите, свързани с поддръжката и 
извършени ремонти;
4. фактурите за закупеното гориво за по­
следните две години, както и документи от­
носно доставките на гориво, от които е видно 
качеството на горивото, в т. ч. долна и горна 
топлотворна способност, характеристики и 
химичен състав;
5. проектната документация, схеми, дневници 
и други данни за въвеждането в експлоатация 
и за периода на експлоатация.
(4) Лицето, извършващо проверката устано­
вява съответствието на наличната документация 
по ал. 1, 2 и 3 с елементите на действително 
инсталираната отоплителна инсталация с во­
догреен котел и отразява разликите в доклада 
по чл. 6, ал. 1, т. 8.
2. оглед на отоплителната инсталация на 
сградата и котела;
3. оценка на състоянието на отоплителната 
инсталация на сградата и котела, в т.ч. на функ­
ционалните им характеристики и осигуряването 
на проектните им параметри;
4. оценка за съответствие на проектните 
параметри на котела с топлинните потребности 
на сградата; 
5. оценка на състоянието на средствата за 
измерване, контрол и управление, включително 
хидравличното балансиране на отоплителна­
та инсталация, постоянството на налягането 
и необходимост от мерки за подобряване на 
състоянието;
6. оценка на енергийните характеристики 
на котела; 
7. оценка на поддръжката на отоплителната 
инсталация на сградата и котела;
8. съставяне на доклад за резултатите от 
проверката.
(2) За отоплителни инсталации с водогрейни 
котли със срок на експлоатация над 15 години 
проверката за енергийна ефективност включва 
препоръки към собственика за подобряване на 
ефективността, подмяна на котлите, промени 
в отоплителната инсталация, други модифика­
ции по отоплителната инсталация и/или други 
алтернативни решения.
(3) Проверката по ал. 2 се извършва едно­
кратно.
Чл. 7. (1) Идентификацията на отоплителна­
та инсталация включва следните основни данни:
1. име на собственика и адрес;
2. лице, отговорно за експлоатацията и под­
дръжката на отоплителната система;
3. вид на функционалната схема на системата 
за отопление в съответствие с предназначението 
на сградата, обитаемостта на сградата, режима 
на използване на отоплителната система;
4. идентификация на разположението на 
основните елементи на отоплителната систе­
ма – котел, топлообменни апарати, разпредели­
телна мрежа, в т. ч. зониране на отоплителната 
система, отоплителни тела;
5. идентификация на системата за автома­
тично управление и видове регулиране; 
6. идентификация на средствата за измерване 
на потребяваната енергия.
(2) Идентификацията на котела включва 
следните основни данни: 
1. име на собственика и адрес;
2. вид гориво/горива; 
3. производител; 
4. марка и модел на котела и идентификатор 
на модела;
5. година на производство на котела;
6. предназначение на водогрейния котел 
(отопление/битова гореща вода/и двете), клас 
на котела по топлинна мощност (<=100 kW, 
> 100 kW);
7. коефициент на полезно действие по долна 
и горна топлотворна способност;