Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 77

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
4. аварийно изключване, без причината за
него да е била открита и отстранена.
Чл. 555. Не се допуска експлоатацията на
спомагателни топломеханични съоръжения в
следните случаи:
1. работните параметри не могат да се под-
държат в допустимите граници с ръчно управ-
ление, когато автоматичното регулиране е из-
ведено от действие;
2. неизправности в предпазните устройства,
защитите и блокировките, както и с изведени
от действие защити и блокировки;
3. повреди, които в процеса на експлоатация
се развиват и могат да доведат до авария, пожар
или опасност за персонала;
4. неизправност на системата за рециркула-
ция на помпите, ако такива има по проект;
5. влошаване на условията на смазване и
охлаждане на съоръженията;
6. поява на вибрации, които превишават
допустимите граници;
7. повредено антикорозионно покритие;
8. след авария, когато се налага извършване-
то на ремонт.
Чл. 556. Експлоатацията на спомагателни-
те топлотехнически съоръжения се осъществя-
ва при условия, които осигуряват:
1. работа по проектната схема;
2. липса на пропуски на работен флуид;
3. изправност на топлинната изолация, ко-
гато има такава;
4. работа с минимален разход на енергия,
охлаждаща вода, масло и смазочни материали.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  д е в е т а
ПЕПЕЛОУЛАВЯНЕ, ПЕПЕЛОТРАНСПОРТ
И СЕРООЧИСТВАНЕ
Раздел I
Пепелоулавящи инсталации
Чл. 557. (1) При работа на котлите на твърдо
гориво се осигурява непрекъсната и ефективна
работа на инсталациите за пепелоулавяне.
(2) Не се допуска работа на котли без вклю-
чени или с неефективно работещи пепелоуло-
вители. Изключение се прави само за режими-
те на пускане и спиране на котлите съгласно
експлоатационната инструкция.
Чл. 558. (1) Не се допуска превишаване на
нормите за допустими емисии на прах, ако в
издаденото за обекта  комплексно разрешител-
но не е записано друго.
(2) Измерванията на емисиите на летяща
пепел след пепелоуловителите се извършват
съгласно Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начи-
на за измерване на емисиите на вредни вещес-
тва, изпускани в атмосферния въздух от обекти
с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от
1999 г.; изм., бр. 93 от 2003 г.).
(3) Контролни измервания за определяне
ефективността на пепелоотделяне се провеж-
дат задължително преди и след ремонт на пепе-
лоуловителите от упълномощени лаборатории.
(4) Пепелоуловителите се подлагат на кон-
тролно изпитване за проверка на тяхната екс-
плоатационна ефективност най-малко веднъж
в годината.
(5) Пепелоуловителите се изпитват след все-
ки основен ремонт или реконструкция.
Чл. 559. Режимите на работа на пепелоуло-
вителите се контролират за спазването на:
1. оптималните параметри на електрозахран-
ване и режимите за изтръскване на електроди-
те—за електрофилтрите;
2. оптималния разход на оросяваща вода и
температурата на газовете след апаратите (по-
висока с 15 °С от температурата на точката на
оросяване на димните газове)—за мокрите пе-
пелоуловители;
3. оптималното аеродинамично съпротивле-
ние на апаратите—за механичните пепелоуло-
вители.
Чл. 560. Разпалването на котли с течно го-
риво/газ се извършва при:
1. изключено високо напрежение на елект-
рофилтрите;
2. включени в работа механизми за изтръс-
кване на електродните системи;
3. включена системата за контрол на рабо-
тата на електрофилтъра и наличието на пепел
в бункерите;
4. подаване на вода в пепелосмивните апара-
ти на електрофилтрите и батерийните циклони;
5. подаване на въздух в апаратите на систе-
мата за пневматично пепелоотделяне;
6. подаване на  вода за оросяване в мокрите
пепелоуловителни инсталации.
Чл. 561. (1) Не се допуска експлоатацията на
котли, електрофилтрите на които работят с по-
малко от 50 % от токоизправителните агрегати
за електрозахранване.
(2) Не се разрешава експлоатация на мокри
пепелоуловители без подаване на оросяваща вода.
Чл. 562. (1) Топлоизолацията и отоплението
на изолаторните кутии и бункерите се поддър-
жат в изправност.
(2) Вътрешните повърхности на пепелоуло-
вителите и газопроводите се защитават от ко-
розия.
Чл. 563. (1) При спиране на парогенератори-
те за повече от 3 денонощия електрофилтрите
се почистват от пепелни отложения.
(2) Сухите пепелоуловители периодично се
почистват от пепелни отложения с помощта на
сгъстен въздух или вода.
Чл. 564. (1) Не се допуска работа на електро-
филтри с изключена сигнализация за нивото на
пепелта в бункерите.
(2) Не се допуска използването на бункерите
на пепелоуловителите за складиране на улове-
ната пепел. Пепелта се отделя от бункерите
непрекъснато.
Чл. 565. (1)  На електрофилтрите се изключ-
ва високото напрежение на всички полета, ко-
гато температурата на изходящите димни газо-
ве се повиши над тази на входящите.