Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
ток селективно се защитават чрез максимално-
токови защити—предпазители със стопяема
жичка и автоматични предпазители.
Чл. 378. Изолацията на жилата на контрол-
ните кабели в участъците от края на разделката
до клемореда има допълнително защитно пок-
ритие за предпазването є от разрушаващото
действие на въздух, светлина или масла.
Чл. 379. Експлоатационните условия на апа-
ратите на РЗА и Т и електрическите измервания
са в съответствие с изискванията на стандарти-
те и инструкциите по експлоатация—за допус-
тима температура, влажност, вибрации и др.
Чл. 380. По всички въпроси, незасегнати в
тази наредба и отнасящи се до експлоатацията
на устройствата за РЗА и Т в предприятия/орга-
низации, са в сила изискванията на Наредбата за
техническа експлоатация на електрически цен-
трали и мрежи съгласно чл. 83, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
 Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
 СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ, ИЗМЕРВАНЕ И
ОТЧИТАНЕ
Чл. 381. Изискванията по тази глава се отна-
сят за техническата експлоатация на стационар-
ни и преносими средства за контрол на техничес-
ките параметри и режими на работа на енергооб-
завеждането и на средствата за измерване на
активна и реактивна електрическата енергия.
Чл. 382. Стационарните средства за измер-
ване се монтират в съответствие с изисквания-
та на Наредба № 3 за устройството на електри-
ческите уредби и електропроводните линии
съгласно чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ и инструкциите на
производителя.
Чл. 383. Насищането на енергообзавеждане-
то със системи за контрол съответства на нор-
мативно-техническата документация и обезпе-
чава: контрол на техническото състояние на
обзавеждането и режимите му на работа; отчи-
тане на произведената или консумирана елект-
роенергия; наблюдение на здавословните и без-
опасни условия на труд и санитарните норми и
правила; контрол за охрана на околната среда.
Чл. 384. Системите за контрол на технологич-
ните параметри и режими на работа на енергооб-
завеждането, отчитането на електрическата енер-
гия и информационно-измерителните системи се
изпълняват със средства за измерване, отговаря-
щи на установените нормативни изисквания в За-
кона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.).
Чл. 385. (1) Периодичните огледи и профи-
лактичното обслужване на средствата за конт-
рол, измерване и отчитане, както и проверки-
те, ремонтът и изпитванията им от потребите-
лите съответстват на действащата нормативна
уредба и действащите български и хармонизи-
рани стандарти.
(2) При необходимост за осъществяване на
дейностите по ал. 1 работодателят създава спе-
циализирано звено, осигурено с контролно и
ремонтно обзавеждане и образцови средства за
измерване в съответствие с нормативно-техни-
ческата документация.
(3) Когато не е възможно да се създаде такова
специализирано звено, се използват услугите на
външни лицензирани или оправомощени фирми.
Чл. 386. При подмяна на средства за измер-
ване се съблюдават предвидените в проекта клас
на точност.
Чл. 387. Енергетикът незабавно съобщава на
преносното, съответно разпределителното пред-
приятие за всички забелязани повреди в елект-
ромерите за търговско измерване на електри-
ческа енергия.
Чл. 388. Всички средства за измерване под-
лежат на ремонт и проверка при явни повреди
и когато техните грешки превишават допусти-
мите за означения клас на точност.
Чл. 389. (1) Работите по монтирането, под-
мяната и разместването на измервателни транс-
форматори, към чиито вторични вериги са вклю-
чени електромери за търговско измерване, се
извършва единствено от преносното или съот-
ветното разпределително предприятие.
(2) Електромерите за търговско измерване
на електрическа енергия се проверяват от Дър-
жавната агенция за метрология и технически
надзор (ДАМТН) чрез главна дирекция “Мер-
ки и измервателни уреди” или от оправомоще-
ни от председателя на ДАМТН лица.
Чл. 390. Сроковете и периодичността на про-
верките на средствата за измерване на елек-
трическата енергия се определят в съответствие
с изискванията на Закона за измерванията и
Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98
от 2003 г.).
Чл. 391. (1) Сроковете за проверка на вгра-
дените в електрообзавеждането средства за
електрическо измерване—токови трансформа-
тори, напреженови трансформатори, шунтове,
електропреобразуватели и др., съответстват на
междуремонтните интервали на обзавеждане-
то, на което са монтирани.
(2) В обема на ремонта на обзавеждането се
включват демонтажът, проверката и монтажът
на тези средства за измерване.
Чл. 392. За всички средства за измерване се
съставят паспорти, в които се вписват резулта-
тите от проведените проверки и ремонти.
Чл. 393. Персоналът, обслужващ техноло-
гични съоръжения с монтирани върху тях сред-
ства за измерване, носи отговорност за състоя-
нието и опазването им.
Чл. 394. За всички нередности в работата
на средствата за измерване персоналът уведо-
мява енергетика на предприятието/организа-
цията. Отварянето на апаратите от персонала
е забранено.
Чл. 395. Средствата за измерване се подла-
гат на ведомствена проверка след всеки ремонт.
Чл. 396. Освен задължителните по действа-
щата нормативна уредба означения върху ре-
монтираните средства за измерване се нана-
сят датата на ремонта, класът на точност и
наименованието на организацията, която ги е
ремонтирала.