Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 13

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
(3) Списъкът на извършваните по бланки
сложни оперативни превключвания и редът
за тяхното изпълнение се утвърждават от ра-
ботодателя или упълномощено от него длъж-
ностно лице.
Чл. 56. Оперативните превключвания в елек-
трическите уредби се изпълняват, както следва:
1. лицето, получило нареждане за превк-
лючване, е длъжно да го повтори на нарежда-
щия, да го запише в оперативния дневник, да
отбележи фамилията на нареждащия и да уточ-
ни по оперативната схема/мнемосхема после-
дователността на операциите, вкл. и тези по
веригите на релейната защита и автоматика;
при необходимост се съставя бланка за прев-
ключване или се използва типово попълнена
бланка, като се запише номерът є в оператив-
ния дневник;
2. когато превключванията се изпълняват от
две лица, лицето, получило нареждането, е длъж-
но да обясни по оперативната схема на второто
лице, участващо в превключванията, предстоя-
щите действия;
3. при възникване на съмнения в правил-
ността на извършваните операции превключ-
ванията се прекратяват и повторно се прове-
рява изискваната последователност по опера-
тивната схема;
4. когато не е ползвана бланка за превключ-
ване, извършените превключвания се описват
в оперативния дневник;
5. след изпълнение на превключванията с
бланка/без бланка се докладва на висшестоя-
щия оперативен персонал за изпълнението им.
Чл. 57. (1) Бланката за оперативно пре-
включване се попълва от лицето, получило на-
реждането, подписва се от лицето, изпълнява-
що операциите, и от контролиращото изпълне-
нието лице, след което се занася на мястото на
превключване.
(2) Операциите в бланката се записват по
реда на тяхното изпълнение.
(3) В бланката освен операциите по първич-
ната схема, в т.ч. със стационарните и преноси-
мите заземители, се записват и операциите по
веригите на релейната защита и автоматика,
вкл. сваляне и поставяне на предпазители.
Чл. 58. (1) В електрическите уредби на лице-
то, изпълняващо оперативните превключвания,
по едно превключване се предава само едно
задание за провеждане на операциите.
(2) При превключвания по бланка за пре-
включване за всяко задание се попълва отдел-
на бланка.
Чл. 59. (1) Не се разрешава на оперативния
персонал самоволно да извежда от работа бло-
киращи устройства.
(2) Деблокиране се разрешава само след
проверка на място за изключеното положение
на прекъсвача, изясняване на причините за отказ
на блокировката и с разрешение на ръководния
персонал. 
Чл. 60. Когато задвижването на прекъсвача
не е защитено от стена или метален кожух,
повторното включване на изключил от защита
прекъсвач без проверка на присъединеното
съоръжение се извършва само дистанционно.
Чл. 61. Повторното включване на въздушна
електропроводна линия след изключване от
защита или неуспешно АПВ се извършва без
допълнителна проверка само дистанционно,
еднократно, ако включването не е забранено от
вътрешна инструкция.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Чл. 62. (1) Работодателят организира посто-
янен и периодичен технически контрол за със-
тоянието на енергообзавеждането.
(2) Постояният контрол се осъществява от
оперативния и оперативно-ремонтния персонал,
а периодичният—от отговорните за техничес-
ката експлоатация длъжностни лица.
(3) Контролът се осъществява по обем и вид
в съответствие с изискванията на тази наредба
и вътрешните инструкции.
(4) Резултатите от проведения контрол се
отбелязват в дневници—за обходи и огледи, за
установени дефекти, за разпореждания и др.
Чл. 63. Техническият контрол за състояние-
то на енергообзавеждането включва техничес-
ко освидетелстване и технически надзор.
Чл. 64. (1) Техническото освидетелстване се
разделя на:
1. първоначално —извършва се преди въвеж-
дане в експлоатация;
2. периодично, поредно—извършва се в сро-
ковете, определени с нормативни актове, тази
наредба и инструкциите на производителите;
3. извънредно—извършва се след извеждане
от експлоатация за повече от 12 месеца, модер-
низация и реконструкция, авария или пожар,
инцидент или по предписание на техническите
надзорни органи.
(2) Резултатите от освидетелстването се до-
кументират с протокол и запис в паспорта на
съоръженията и/или мрежите с посочване сро-
ка на следващото освидетелстване.
Чл. 65. Техническото освидетелстване се
извършва от комисия, назначена от работода-
теля. За участие в комисията могат да се прив-
личат специалисти от лицензирани фирми и от
Главна дирекция “Инспекция за държавен тех-
нически надзор” (ГД “ИДТН”).
Чл. 66. (1) При техническото освидетелст-
ване се оценява състоянието на енергообзавеж-
дането, установяват се сроковете и условията
на експлоатация, както и необходимите мерки
за осигуряване на проектния ресурс на работа
на енергообзавеждането.
(2) При периодичното, поредно техничес-
ко освидетелстване се извършва проверка и
актуализация на техническа документация;
външни и вътрешни огледи, изпитвания за без-