Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 31

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
Раздел II
Аварийна вентилационна инсталация
Чл. 84. (1) Аварийна вентилационна инста-
лация се проектира за зоните и помещенията 
от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
както и за помещения с газифицирани съоръ-
жения, в които при авария е възможно да се 
образуват взривоопасни концентрации (общи 
или локални).
(2) Кратността на въздухообмена на ава-
рийната вентилационна инсталация се приема 
не по-малко от 25 h-1 включително, при ед-
новременното действие на другите постоянно 
действащи вентилации в помещението.
(3) За машинните отделения на помпените 
станции, обслужващи приемните резервоари за 
производствени води, които съдържат ЛЗТ и 
ГТ, към общообменната вентилационна инста-
лация се предвижда и аварийна вентилационна 
инсталация с въздухообмен 25 h-1.
(4) Аварийната вентилация на помещенията 
и зоните, в които постоянно действащата сму-
кателна вентилационна инсталация осигурява 
необходимия обмен на въздуха, се осъществява 
посредством резервни вентилатори, блокирани 
с работните.
Чл. 85. (1) Аварийните вентилационни инста-
лации се предвиждат блокирани с газоанализато-
ри, подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато 
в помещението се достигне концентрация 10 % 
от ДКГВ на отделяната вредност, аварийните 
вентилационни инсталации се включват авто-
матично от газоанализаторите. 
(2) За аварийните вентилационни инсталации 
по ал. 1 се осигурява възможност и за ръчното 
им включване посредством пускова апаратура, 
монтирана до входа на помещението.
Чл. 86. Засмукване от аварийните вентила-
ционни инсталации се предвижда в зоните с 
най-голямо отделяне и наслояване на взриво-
опасни пари и газове.
Чл. 87. Аварийна приточна вентилационна 
инсталация се проектира, когато се изисква и 
аварийна смукателна вентилация.
Чл. 88. Аварийните смукателни вентилаци-
онни инсталации се проектират с искронеобра-
зуващи вентилатори.
Чл. 89. (1) Изхвърлянето на въздуха може 
да се извършва на нивото на вентилаторите 
независимо от етажността на сградите, на раз-
стояние най-малко 20 m от възможни източници 
на възпламеняване и в естествено проветрявани 
зони на територията на обекта.
(2) Когато откъм фасадата на сградата, 
на която са разположени вентилаторите, се 
предвиждат открити производствени площадки 
(етажерки и др.), изхвърлянето на въздуха се 
извършва на височина, съобразена с плътността 
на изпускания продукт.
Раздел III
Вентилационни помещения и камери, възду-
хопроводи, филтри и клапи
Чл. 90. Съоръженията на приточните и 
смукателните вентилационни инсталации се 
предвиждат извън сградите или във вентила-
ционни камери (помещения), когато:
1. обслужват помещения от категории на 
производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;
2. обслужват помещения от категория на 
производство по пожарна опасност Ф5В, при 
условие че вентилационната инсталация е с 
производителност, по-голяма от 50 000 m3/h, 
или е климатична;
3. вентилационните инсталации са разполо-
жени в тавани или сутерени с общо предназ-
начение и в складови помещения.
Чл. 91. (1) Вентилационните помещения и 
камери в сгради от I и II степен на огнеустой-
чивост се изпълняват от строителни елементи и 
конструкции с огнеустойчивост най-малко EI 60, 
а в сгради от III, IV и V степен на огнеустой-
чивост – с огнеустойчивост най-малко EI 45. 
(2) Разрешава се съоръженията на приточни-
те и смукателните вентилационни инсталации 
да се разполагат извън сградите.
Чл. 92. Местни смукателни вентилатори 
се допускат в производствени помещения и 
в зони от категории на производство по по-
жарна опасност Ф5А и Ф5Б, при условие че 
са искронеобразуващи и че двигателите им 
са взривозащитени в съответствие с класа на 
зоната по чл. 271.
Чл. 93. Резервни вентилатори, които се 
включват автоматично при спиране на основ-
ните вентилатори, се предвиждат в следните 
случаи:
1. при вентилиране на помещения за ЛЗТ 
и ГТ;
2. при невъзможност за прекратяване на 
технологичния процес, свързан с отделяне на 
горими газове, пари и прахове;
3. при използване на вентилационните ин-
сталации като аварийна вентилация.
Чл. 94. (1) Не се допуска разполагането в 
едно вентилационно помещение (камера) на:
1. вентилатори на приточна или смукателна 
инсталация, обслужващи помещения, разделени 
с брандмауери;
2. вентилатори за смукателна инсталация, 
обслужващи помещения от категории на про-
изводство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
съвместно с вентилатори, обслужващи невзри-
воопасни помещения.
(2) Допуска се вентилаторите на приточ-
ните инсталации, обслужващи производствени 
помещения от различни категории по пожарна 
опасност, да се разполагат в общо вентилационно