Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 49

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
Чл. 370. (1) Системата за регулиране на ГТУ
осигурява изпълнението на следните изисквания:
1. да поддържа устойчиво зададения елект-
рически товар с възможност за плавното му
изменение;
2. да поддържа устойчиво номиналната чес-
тота на въртене на ротора на турбината на пра-
зен ход без включване на генератора в паралел;
3. да осигури нормално и безопасно пускане
и спиране на ГТУ, както и спиране при аварий-
ни ситуации;
4. да задържи честотата на въртене на рото-
ра на турбината под тази, на която е настроен
автоматът за безопасност, при внезапно разто-
варване на генератора от пълен до нулев елек-
трически товар и изключване от паралел;
5. да поддържа зададената стойност на тем-
пературата на газа пред турбината, без да се
допуска заработване на защитата, при нечувст-
вителност на системата за ограничаване на тем-
пературата на газовете не повече от 10 °С.
(2) Степента на статична неравномерност на
регулиране честотата на въртене на вала на
генератора се поддържа в границата на 4-5 на
сто от номиналната честота.
(3) Минималната местна степен на статич-
на неравномерност не може да бъде по-ниска
от 2 на сто, а степента на нечувствителност при
всички товари—по-висока от 0,2 на сто от но-
миналната честота на въртене.
Чл. 371. Автоматът за безопасност се задейст-
ва при повишаване честотата на въртене на
ротора на турбината с 10-12 на сто над номи-
налната или до честотата, разрешена от завода
производител.
Чл. 372. Системата за пречистване на възду-
ха за компресорите на ГТУ осигурява въздух с
необходимата степен на очистване, определена
от завода производител.
Чл. 373. Не се допуска обледяване на въз-
душните филтри и проходната част на компре-
сорите. При опасност от обледяване се включ-
ват предвидените срещу това устройства.
Чл. 374. (1) Стопорните и регулиращите кла-
пани за гориво на ГТУ се поддържат плътни.
(2) Клапаните се раздвижват на пълен ход
преди всяко пускане и частично—ежедневно
в работа, ако това е предвидено в инструкция-
та на ГТУ.
Чл. 375. Спирателната арматура, поставена
на линиите на системите за мазане, регулиране
и за уплътнение на вала на генератора, се плом-
бира в работно положение.
Чл. 376. Не се допуска работа на ГТУ в дви-
гателен режим на генератора.
Чл. 377. (1) Пускането, синхронизирането и
включването в паралел на ГТУ от всяко топ-
линно състояние се извършват автоматично.
(2) Плановото спиране на ГТУ се извършва
автоматично по зададена програма.
Чл. 378. (1) Преди пускане на ГТУ след ре-
монт или след престой, по-дълъг от 3 денонощия,
се проверяват:
1. изправността и готовността за включва-
не на системите за технологична защита и ав-
томатика;
2. блокировките на спомагателните съоръ-
жения;
3. маслената система;
4. контролно-измервателните прибори;
5. средствата за оперативна връзка.
(2) Откритите неизправности по ал. 1 се от-
страняват незабавно.
Чл. 379. (1) Забранява се пускането на ГТУ
в случаите, когато се установи:
1. неизправност на която и да е защита;
2. дефекти в регулиращата система, които
могат да предизвикат повишаване на темпера-
турата на газовете над допустимата или пови-
шаване на честотата на въртене на турбината
над допустимата;
3. неизправност на една от маслените помпи
или на системата за тяхното включване;
4. отклонение на показателите за качество
на горивото/маслото от нормираните;
5. отклонение на налягането или темпера-
турата на горивото/маслото от допустимите
стойности;
6. отклонение на контролните показатели
за топлинното или механичното състояние на
ГТУ от допустимите стойности.
(2) Пускането на ГТУ след аварийно спира-
не не се разрешава, когато причините за това не
са отстранени.
Чл. 380. (1) На ГТУ се извършва вентилира-
не на горивния тракт в следните случаи:
1. при пускане преди запалване на горивото
в горивната камера;
2. след всеки неуспешен опит за пускане;
3. след нормално спиране на ГТУ.
(2) Продължителността и средата за венти-
лиране (въздух, инертни газове) се определят в
експлоатационната инструкция в зависимост от
компоновката на тракта, вида на горивото и
типа на ГТУ.
Чл. 381. Пускането на ГТУ се прекратява
незабавно от действието на защитите или от
персонала в случаите на:
1. нарушаване на установения ред на пуско-
вите операции;
2. повишаване температурата на газовете над
допустимата съгласно графика на пуска;
3. повишаване натоварването на пусковото
устройство над допустимото;
4. понижаване честотата на въртене на рото-
ра извън предвиденото след изключване на
пусковото устройство;
5. преминаване на компресорите на ГТУ в
автоколебателен режим.
Чл. 382. Газотурбинната уредба се изключва
незабавно от действието на защитите или от
персонала в случаите на:
1. повишаване температурата на газовете
пред турбината над допустимата;
2. повишаване честотата на въртене на вала
над допустимата;
3. появяване на пукнатини или разкъсвания
на тръбопроводите за гориво или масло;
4. недопустимо осово преместване и недо-
пустими относителни премествания на ротори-
те на компресорите и турбините;