Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
3. положение на стъпалните превключватели на
системните автотрансформатори;
4. активни и реактивни мощности на производ-
ствени агрегати;
5. мощности на компенсиращи устройства—шун-
тови реактори и кондензаторни батерии;
6. състояние на комутационните апарати;
7. автоматично действие на релейни защити на
основни елементи на електропреносната мрежа, на
автоматично честотно отделяне, на автоматично
разтоварване;
8. неизправности на основните комуникационни
средства;
9. основни параметри на режима на работа на
гранични подстанции на съседни електроенергийни
системи.
Чл. 133. Комуникационните средства между от-
делните диспечерски центрове и между диспечерс-
ките центрове и основните обекти на електропре-
носната мрежа трябва да бъдат резервирани.
Чл. 134. Системата за управление и събиране на
данни трябва да бъде резервирана с напълно незави-
сима система по отношение на междусистемните
електропроводи и гранични подстанции.
Чл. 135. (1) Централното диспечерско управле-
ние и териториалните диспечерски управления тряб-
ва да бъдат снабдени с автономни източници на за-
хранване, които осигуряват възможност за изпълне-
ние на основни функции за продължителен период
от време не по-малък от 24 h.
(2) Електроенергийният системен оператор тряб-
ва да има план за продължаване работата на цент-
рално диспечерско управление в случай, че основни-
ят диспечерски център е неработоспособен. За цел-
та се оборудва резервен диспечерски център на мяс-
то, отдалечено от основния.
Чл. 136. Подстанциите със системно значение
трябва да бъдат снабдени с автономни източници на
захранване, които осигуряват възможност за изпъл-
нение на оперативни превключвания и работата на
защитните, телемеханичните и комуникационните
устройства за продължителен период от време не
по-малък от 12 h.
Чл. 137. Планът се основава на следните прин-
ципи:
1. възстановяване чрез помощ от съседни елек-
троенергийни системи;
2. възстановяване чрез използване на местни
източници (ВЕЦ) с възможност за:
а) пускане без външно захранване и подаване на
напрежение на част от мрежата;
б) работа в режим на изолиран остров;
в) синхронизиране на изолирания остров към
електроенергийната система;
3. определяне на аварийни коридори по следните
критерии:
а) до всеки обект да има най-малко два коридора
от два независими източника;
б) през цялото време на изграждането и разши-
рението на коридора да се осигури заземяване на
неутралата на образуваната мрежа;
в) преносната способност на коридора трябва да
осигурява минималната мощност, необходима за
възстановяване на обекта;
г) да не се получава самовъзбуждане на синхрон-
ните генератори при включване на ненатоварен елек-
тропровод;
д) да не се получават опасни повишения на на-
преженията във възлите по време на изграждане на
коридора;
е) релейните защити да имат необходимата чув-
ствителност;
ж) през цялото време на изграждане на коридо-
ра да бъде осигурен достатъчен запас на производ-
ствена мощност за осигуряване на честота в диа-
пазона по чл. 126, ал. 2 при включването на поред-
ния товар;
з) да бъдат осигурени необходимите баластни
товари в процеса на изграждане и разширяване на
коридорите;
4. подготовка на схемите в обектите без напре-
жение—изключват се всички прекъсвачи с изклю-
чение на:
а) прекъсвачите на присъединенията, по които
се планира обектът да получи напрежение;
б) прекъсвачите високо напрежение на транс-
форматорите, чрез които се захранват собствени-
те нужди;
в) прекъсвачите средно напрежение на транс-
форматорите, чрез които се захранват собствени-
те нужди;
5. едновременност при изграждането на аварий-
ните коридори;
6. децентрализиране на управлението при изграж-
дането на аварийни коридори при спазване на след-
ните изисквания:
а) действията на съответното ниво на управле-
ние да съвпадат с тези при липса на комуникации;
б) да се прилага за относително малко на брой
варианти, които се различават предимно по обема
на дейностите;
в) всеки вариант да има завършен вид;
7. изграждане на райони около термичните цен-
трали да се извършва в следната последователност:
а) захранване на собствените нужди на термич-
ните централи;
б) разширяване на коридора чрез свързването на
допълнителни ВЕЦ и товари;
в) пускане и натоварване на турбогрупи за смет-
ка на присъединяване на нови товари или/и разто-
варване на ВЕЦ за осигуряване на надежден режим
на работа на термичните блокове;
г) поддържане на честотата от ВЕЦ с достатъчен
диапазон по мощност и подходяща статична харак-
теристика:
8. свързване на самостоятелно работещите ра-
йони:
а) райони, които се намират на територията на
дадено ТДУ, да се синхронизират под оперативно-
то управление на дежурния диспечер в съответно-
то ТДУ;
б) райони, които се намират на територията на
съседни ТДУ, да се синхронизират под оператив-
ното управление на дежурните диспечери в съот-
ветните ТДУ и под координация на дежурния дис-
печер в ЦДУ;
в) самостоятелно работещи райони от електро-
енергийната система на България да се синхронизи-
рат със съседни електроенергийни системи под опе-
ративното управление на дежурния диспечер в ЦДУ;
9. възстановяване на паралелната работа на елек-
троенергийната система:
а) възстановяване на свързана схема на елект-
ропреносната мрежа;