Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 59

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
непосредствено преди устройството е предви-
дено друго защитно устройство с необходимата
изключвателна възможност; в такъв случай
характеристиките на двете защитни устройст-
ва трябва да бъдат съгласувани помежду си, така
че защитното устройство с по-малка изключва-
телна възможност и защитаваните проводни-
ци, кабели и шини да не могат да бъдат изложе-
ни на недопустими натоварвания;
2. времето за изключване на тока на ме-
тално късо съединение в произволна точка на
защитаваната верига трябва да е по-малко или
равно на времето t, за което този ток загрява
проводниците на веригата до допустимата тем-
пература; при продължителност на късото съ-
единение до 5 s за определяне на времето t за
изключване може да се използва следната за-
висимост:
S
 t = (k ––ѕ )2,
(4)
I
където: t е допустимото време за изключване (s);
S—сечението на проводника (mm2);
 I—ефективната стойност на тока при ме-
тално късо съединение (А);
k—константа за материала (Аs/mm2), която
има следните стойности:
115—за медни проводници с поливинилхло-
ридна изолация;
 76—за алуминиеви проводници с поливинил-
хлоридна изолация;
141—за медни проводници с каучукова изо-
лация;
115—за съединения на медни проводници с
мек припой;
номиналният ток на устройството за защита
срещу къси съединения може да бъде по-голям
от допустимия ток на натоварване на провод-
ника или на проводниците на защитаваната
верига;
3. при много къси допустими времена за
изключване (t І 0,1 s) и когато във вериги за
променлив ток се използват токоограничава-
щи защитни устройства, се отчита постоянно-
токовата съставяща на тока на късо съедине-
ние, както и за това, че джауловият интеграл на
защитното устройство, посочен от неговия про-
изводител, трябва да бъде по-малък от стой-
ността на израза k2.S2.
Чл. 44. (1) Когато за защита срещу прето-
варване и срещу късо съединение се използва
устройство, което притежава изключвателна
възможност най-малко равна на тока при ме-
тално късо съединение в точката на защитава-
ната верига, в която е монтирано, се приема, че
това устройство изпълнява и функциите на за-
щита срещу къси съединения на проводника,
разположен след него.
(2) Когато за защита срещу претоварване и
срещу късо съединение се използват различни
защитни устройства, техните характеристики
трябва да се съгласуват, така че защитата сре-
щу претоварване да не бъде изложена на повре-
ди при къси съединения.
Чл. 45. В редки случаи ограничаването на
свръхтоковете може да се реализира чрез ха-
рактеристиките на захранващия източник—
когато импедансът на захранващия източник
е такъв, че максималният ток, който той оси-
гурява, е не по-голям от допустимия ток на
натоварване на проводниците (например
звънчеви трансформатори, заваръчни транс-
форматори, някои видове термоелектрични
генератори).
Раздел IV
Защита срещу пренапрежения
Чл. 46. (1) Мерките за защита срещу пренап-
режения се определят в съответствие с БДС HD
384.4.44.
(2) Стойностите на временните пренапреже-
ния се определят в зависимост от вида на зах-
ранващата електрическа мрежа (подземна или
въздушна), от евентуалното наличие на устрой-
ства за защита срещу пренапрежения преди вхо-
да на електрическата уредба и от нивото на
захранването с ниско напрежение.
(3) Защитата срещу атмосферни пренапре-
жения, които могат да възникнат на входа на
електрическата уредба, се определя в зависи-
мост от средногодишния брой на дните с ак-
тивна атмосферна дейност (кероничното ниво)
за местонахождението на електрическата уред-
ба. Местата за разполагане и характеристики-
те на устройствата за защита се избират така,
че възможностите за инциденти, дължащи се
на колебания на напрежението, да бъдат нама-
лени до ниво, приемливо за безопасността на
хората и тяхното имущество, както и за жела-
ната продължителност на работа. При оценя-
ване на временни пренапрежения от атмосфе-
рен произход не се прави разлика между зазе-
мени и незаземени електрически уредби.
Чл. 47. (1) Когато електрическата уредба се
захранва чрез подземна мрежа за ниско напре-
жение, на входа на уредбата не се предвижда
защита срещу пренапрежения от атмосферен
произход.
(2) Когато електрическата уредба се захран-
ва чрез въздушна линия с междинно участие на
подземен кабел за ниско напрежение с доста-
тъчна дължина, на входа на уредбата не се пред-
вижда защита срещу пренапрежения от атмо-
сферен произход.
(3) Когато електрическата уредба се захран-
ва чрез въздушна линия за ниско напрежение,
при условие на външни въздействия АQ1, на
входа на уредбата не се предвижда никаква
допълнителна защита срещу пренапрежения от
атмосферен произход.