Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 41

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Приложение № 4
към чл. 34, ал. 2
Защита срещу пренапрежения
1. Общи положения
1.1. Стойностите на временните пренапреже-
ния се определят в зависимост от вида на захран-
ващата електрическа мрежа (подземна или въз-
душна), от евентуалното наличие на устройства за
защита срещу пренапрежения преди входа на елек-
трическата уредба и от нивото на захранването с
ниско напрежение.
1.2. Защитата срещу атмосферни пренапреже-
ния, които могат да възникнат на входа на елект-
рическата уредба, се определя в зависимост от
средногодишния брой на дните с активна атмос-
ферна дейност (кероничното ниво) за местополо-
жението на електрическата уредба.
1.3. Местата за разполагане и характеристи-
ките на устройствата за защита срещу атмосфер-
ни пренапрежения се определят така, че възмож-
ностите за инциденти, дължащи се на колебания
на напрежението, да бъдат намалени до ниво, при-
емливо за безопасността на хората и тяхното иму-
щество, както и за желаната продължителност
на работа.
1.4. При оценяване на временни пренапреже-
ния от атмосферен произход не се прави разлика
между заземени и незаземени електрически
уредби.
2. Защита срещу пренапрежения от атмосфе-
рен произход
2.1. Защита срещу пренапрежения от атмосфе-
рен произход не се проектира на входа на електри-
ческата уредба, когато тя се захранва чрез:
2.1.1. подземна мрежа за ниско напрежение;
2.1.2. въздушна линия с междинно участие на
подземен кабел за ниско напрежение с достатъчна
дължина;
2.1.3. въздушна линия за ниско напрежение, при
условие на външни въздействия АQ1.
2.2. Когато електрическата уредба се захран-
ва чрез въздушна линия за ниско напрежение,
при условие на външни въздействия АQ2, в зави-
симост от нивото на временните пренапрежения
на входа на уредбата се разглеждат следните
случаи:
2.2.1. когато нивото е по-ниско от издържа-
ното ударно напрежение, изискващо се за ниво-
то на разпределителните и крайните вериги по
табл. 1, на входа на уредбата не се предвижда
защита срещу пренапрежения от атмосферен
произход;
2.2.2. когато нивото е по-високо от издържано-
то ударно напрежение, изискващо се за нивото на
разпределителните и крайните вериги по табл. 1,
но е не по-високо от предполагаемото ниво по табл.
2, се препоръчва на входа на уредбата да се предви-
ди допълнителна защита срещу пренапрежения от
атмосферен произход;
2.2.3. когато нивото е по-високо от предполага-
емото ниво по табл. 2, на входа на уредбата се оси-
гурява допълнителна защита срещу пренапреже-
ния от атмосферен произход.
Таблица 1
Номинално
Нормирано ниво на
напрежение
временните пренапрежения,
на уредбата, V
kV, за:
трифазно
едно-
разпре-
потре-
специал-
захранване
фазно
делител-
бители
но защи-
захран-
ни и
(II кате- тено елек-
ване със
крайни
гория на
трообо-
средна
вериги
пренапре-
рудване
точка
(III кате-
жения)
(I кате-
гория на
гория на
пренапре-
пренапре-
жения)
жения)
1
2
3
4
5
—
120-240
2,5
1,5
0,8
220/380
—
4,0
2,5
1,5
(230/400)
277/480
—
4,0
2,5
1,5
380/660
—
6,0
4,0
2,5
(400/690)
1000
—
8,0
6,0
4,0
Таблица 2
Номинално напрежение
Предполагаемо ниво
на уредбата, V
на временни пренапре-
трифазно
еднофазно зах-
жения на входа на
захран-
ранване със
уредбата (категория IV
ване
средна точка
на съоръженията), kV
1
2
3
—
120-240
4
220/380
—
6
(230/400)
277/480
—
6
380/660
—
8
(400/690)
1000
—
12
2.3. За условие на външни въздействия АQ2
защитата срещу атмосферни пренапрежения се
осигурява чрез:
2.3.1. едно или повече защитни устройства, съ-
ответстващи на номиналното напрежение на зах-
ранващата мрежа, инсталирани на входа на уред-
бата и свързани между проводниците и земята,
както следва:
а) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният про-
водник е заземен на входа на уредбата—между
всеки незаземен фазов проводник и земята;
б) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният про-
водник не е заземен на входа на уредбата—между
всеки фазов проводник и неутралата, от една стра-
на, и земята—от друга;
в) при схема IТ—между всеки фазов проводник
и земята, а когато неутралата е изведена—между
неутралата и земята;
2.3.2. други средства, осигуряващи най-малко
равностойно ограничаване на пренапреженията.
2.4. Съоръженията на електрическата уредба
се избират така, че тяхното номинално издържано
ударно напрежение да е най-малко равно или по-
голямо от допустимата стойност за мястото на
инсталирането им, определена съгласно табл. 1.
2.5. Когато част от електрическата уредба съ-
държа въздушна линия, се използват съоръже-
ния от IV категория на пренапрежения или се