Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 17

БРОЙ  1	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  17  
Клас
Метод(и) на  
изпитване
Критерии за  
класифициране
Допълнително класифициране
Cca
EN 50399 (20,5 kW из-
точник на пламък)
и
FS ≤ 2,0 m; и
THR1200s ≤ 30 MJ; и
Peak HRR ≤ 60 kW; и
FIGRA ≤ 300 Ws – 1
Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи 
капки/частици (28) и киселинност (pH и елек-
тропроводимост) (29)
EN 60332-1-2
H ≤ 425 mm
Dca
EN 50399 (20,5 kW из-
точник на пламък)
и
THR1200s ≤ 70 MJ; и
Peak HRR ≤ 400 kW; и
FIGRA ≤ 1 300 Ws – 1
Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи 
капки/частици (28) и киселинност (pH и елек-
тропроводимост) (29)
EN 60332-1-2
H ≤ 425 mm
Eca
EN 60332-1-2
H ≤ 425 mm
 
Fca
EN 60332-1-2
H > 425 mm
 
(1) Характеристиките са дефинирани във връзка с подходящия метод за изпитване.
(2) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(3) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(3а) Като алтернативна възможност външна несъществена съставна част, имаща PCS ≤ 2,0 MJm-2, при 
условие че продуктът отговаря на следните критерии в EN 13823 (Единичен горящ предмет): FIGRA ≤  
20 Ws – 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 4,0 MJ; и s1; и d0.
(4) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(5) За продукта като цяло.
(6) s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s – 2 и TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s – 2 и TSP600s ≤ 200 m2; s3 = не 
е изпълнено s1 или s2.
(7) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 = 
няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823 (Единичен 
горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно 
EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(8) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията = 
класификация d2.
(9) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената 
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(10) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(11) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(12) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(13) За продукта като цяло.
(14) Продължителност на изпитването = 30 минути.
(15) Критичният топлинен поток е този от следните два топлинни потока, чиято стойност е по-ниска: 
или лъчистия топлинен поток, при който пламъкът загасва, или лъчистия топлинен поток след изпитва-
телен период от 30 минути (т.е. топлинният поток, съответстващ на най-голямата продължителност на 
разпространението на пламъка).
(16) s1 = дим ≤ 750 % минимум; s2 = ако не е изпълнено s1.
(17) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената 
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(18) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(19) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(20) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(21) За продукта като цяло.
(22) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s – 2 и TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s – 2 и TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = 
не е изпълнено s1 или s2.
(23) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; 
d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823 
(Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията 
съгласно EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(24) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията = 
класификация d2.
(25) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената 
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(26) За продукта като цяло, с изключение на металните материали, и за всяка външна съставна част 
(т.е. обвивка) на продукта.
(27) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 и Peak SPR ≤ 0,25 m2/s.
s1a = s1 и пропускливост по EN 61034-2 ≥ 80 %.
s1b = s1 и пропускливост по EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 и Peak SPR ≤ 1,5 m2/s.
s3 = не е изпълнено s1 или s2.
(28) d0 = няма пламтящи капки/частици в рамките на 1 200 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, 
които да просъществуват по-дълго време от 10 s в рамките на 1 200 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1.