Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 47

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
на експлоатационните състояния през целия 
експлоатационен срок, както и въздействия­
та при аварийни условия, когато се изисква 
изпълнение на техните функции. 
(2) За да се потвърди, че КСК, важни 
за безопасността, ще бъдат в състояние да 
изпълняват функциите си през целия срок 
на експлоатация с отчитане на възможните 
въздействия и условията на околната среда 
(сеизмични въздействия, въздействия, при­
чинени от температура, налягане, влажност, 
вибрации, реактивни струи, електромагнитни 
смущения, стареене, облъчване и възможни 
комбинации от тях) при всички експлоата­
ционни състояния и аварийни условия, се 
разработват и прилагат процедури за квали­
фикация на оборудването.
(3) Условията на работа на компонентите 
на конструкциите и системите, важни за 
безопасността, се симулират чрез натурни 
изпитвания и пълномащабни експерименти, 
а когато това практически не е възможно, се 
прилагат алтернативни методи, които имат 
доказано еквивалентен ефект.
(4) Основата, методиките, процедурите и 
резултатите от класификацията и квалифи­
кацията на КСК, важни за безопасността, се 
документират систематично по начин, който 
позволява проследяване и проверка. 
Чл. 56. (1) Проектните средства за управле­
ние на тежки аварии трябва да осигуряват запаз­
ване на локализиращата функция на безопасност 
и да включват всички необходими мерки за 
надеждно поддържане на целостта и плътността 
на херметичната конструкция в качеството є 
на последна бариера срещу разпространението 
на радиоактивни вещества в околната среда. 
За целта се осигуряват технически средства за 
изпълнение на следните функции:
1. изолиране на херметичния обем при 
аварии, както и осигуряване плътността на 
херметичните проходки;
2. управление на температурата и налягане­
то в херметичния обем, включително филтри­
ране на въздуха при предвидена вентилация;
3. мониторинг и управление на концентра­
цията на взривоопасни газове в херметичния 
обем;
4. намаляване на количеството на продук­
тите на делене в херметичния обем;
5. диагностика на състоянието на горивото 
в реактора и в басейна за съхранение и пред­
ставяне на информация за вземане на решения 
по управление на аварията чрез квалифици­
рани за тежки аварии измервателни средства.
(2) Стопяване на ядреното гориво в слу­
чаите, при които изолирането на херметич­
ната конструкция не може да се осигури в 
необходимото време (при спряно състояние 
на реактора и разхерметизирана херметична 
конструкция) или които водят до нейното 
байпасиране, трябва да се предотврати. 
Чл. 57. (1) В проекта на КСК и другите тех­
нически средства, предназначени да изпълняват 
функции на безопасност при тежки аварии, 
се прилагат следните принципни изисквания:
1. независимост в практически възмож­
ната степен от КСК, изпълняващи функции 
на безопасност на другите нива на защита в 
дълбочина;
2. класификация в клас по безопасност, 
сеизмична квалификация и квалификация 
за условията на околната среда в периода на 
аварията, през който се изисква да функци­
онират;
3. надеждност, съответстваща на изпъл­
няваната функция, което може да наложи 
резервиране на активните компоненти на 
системите и другите технически и измерва­
телни средства.
(2) Независимостта на КСК, изпълняващи 
функции на безопасност при тежка авария, се 
осигурява и по отношение на необходимото 
електрозахранване (по постоянен и промен­
лив ток) за обоснован период с отчитане на 
възможни природни явления и опасности.
(3) Ефективността, капацитетът и ква­
лификацията на КСК и другите технически 
средства (включително на мобилно оборудва­
не, където е предвидено такова) се доказват 
и потвърждават.
(4) Когато стратегията за управление на 
аварията включва използването на мобилни 
средства, се предвиждат постоянни точки на 
присъединяване с отчитане на физическите и 
радиологичните аспекти. За мобилното обо­
рудване, линиите и точките на присъединяване 
се предвиждат подходящи процедури за квали­
фикация, техническо обслужване, изпитване, 
инспектиране и за обучение на персонала. 
(5) Проектите на всички ядрени съоръжения 
на една площадка се преглеждат с използване 
на систематичен подход за идентифициране 
на потенциална зависимост по отношение на 
захранване с технологични среди и енергия, 
общи обслужващи възли. Трябва да се потвър­
ди, че общите ресурси (персонал, технически 
средства, материали), предназначени за упра­
вление на тежка авария, ще са достатъчни и 
ефективни за всяко ядрено съоръжение.
(6) Автономността на ядрените съоръжения 
на площадката по отношение на доставки, 
необходими за изпълнение на функциите на 
безопасност, се анализира и осигурява за 
обоснован период, но не по-малко от 72 часа.
Г л а в а  п е т а
ОЦЕНКИ НА БЕЗОПАСНОСТТА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 58. (1) Оценката на безопасността е 
систематичен процес, който се провежда през 
жизнения цикъл на ЯЦ, за да определи изпъл­