Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 59

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
(2) Не се разрешава проектирането на ат-
риуми в лечебни и здравни заведения.
Чл. 302. (1) Сградите с атриум се проектират 
от І или ІІ степен на огнеустойчивост.
(2) Покритията по стени, тавани и подове 
в обема на атриума и приобщеното към него 
пространство се изпълняват от строителни про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2 (А2fl).
Чл. 303. (1) Носещата покривна конструкция 
над атриума се изпълнява с огнеустойчивост 
най-малко R 30.
(2) Остъкленията и другите прозрачни покри-
тия в покривната част на атриума се предвиждат 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Продуктите за рамки на прозорци по 
фасадите на атриума и за слънцезащитни 
приспособления са с клас по реакция на огън 
не по-нисък от В.
Чл. 304. (1) Остъкленията и другите про-
зрачни покрития в покривната част на атриума 
се предвиждат с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2.
(2) За остъкляване на стълбищните клетки и 
на панорамните асансьори към атриума се из-
ползват строителни продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост 
най-малко EI 30.
Чл. 305. Максималното разстояние от което 
и да е от местоположенията в атриума до входа 
в евакуационното стълбище или до крайния 
евакуационен изход не трябва да превишава 
20 m при еднопосочни евакуационни маршрути 
и 40 m при два и повече маршрута, като се 
отчитат и изискванията за конкретния атриум.
Чл. 306. Атриумите се проектират така, че 
да са директно достъпни отвън през коридори 
или фоайета.
Чл. 307. (1) За осигуряване на защита от 
безконтролно разпространение на дим и топли-
на в сградите с атриум се проектират системи 
за отвеждане на дим и топлина, както следва:
1. естествени ВСОДТ – димни люкове, раз-
положени в покритието на атриума или непо-
средствено под него, и отвори за постъпване 
на въздух и за изравняване на наляганията при 
основата на атриума, които имат най-малко 
същата площ; или
2. механични ВСОДТ, или
3. механични вентилационни инсталации за 
диференциация на наляганията при пожар в 
атриума и прилежащите му площи.
(2) Системите за отвеждане на дима и топ­
лината в сгради с атриум се управляват ръчно 
(дистанционно) или автоматично – в сгради 
с пожароизвестителни и пожарогасителни 
инсталации.
Чл. 308. (1) Пожарната безопасност на атри-
умите в зависимост от класа на функционална 
пожарна опасност на строежа, височината на 
атриума и вида на отделянето на атриума от 
съседните етажни площи се осигурява чрез:
1. автоматична пожароизвестителна инстала-
ция в съседните на атриума етажи и в атриума;
2. автоматична пожарогасителна инсталация 
в съседните на атриума етажи;
3. димен люк на върха на атриума;
4. механична вентилационна система за от-
деляне на дим и топлина за обема на атриума;
5. оформяне на димен резервоар на върха 
на атриума;
6. системи за гласово уведомяване в строежа;
7. контролирано горимо натоварване в ос-
новата на атриума.
(2) Минималните изисквания за осигуряване 
на пожарната безопасност на сградите с атриум 
в зависимост от класа на функционална пожарна 
опасност на строежа, височината на атриума 
и вида на отделянето на атриума от съседните 
етажни площи са съгласно приложение № 11.
Раздел ІI
Строежи  с височина над 28 метра
Чл. 309. (1) За обезопасяването на строежи 
с височина над 28 m се спазват и изискванията 
по тази глава.
(2) При определяне на височината на стро-
ежите се спазват изискванията на чл. 24 ЗУТ.
(3) При разделяне на строежите на пожар-
ни сектори, оформени като защитени зони, 
изискванията по тази глава се прилагат само 
за строежи с височина над 28 m.
Чл. 310. Строежите с височина над 28 m (про-
изводствени, жилищни и обществени сгради) се 
категоризират по групи с цел степенуване на 
мерките за обезопасяването им, както следва:
1. от 28 до 50 m включително – І група;
2. от 50,01 до 75 m включително – ІІ група;
3. от 75,01 до 125 m включително – ІІІ група;
4. над 125 m – ІV група.
Чл. 311. (1) Строежите с височина над 28 m 
се проектират от I степен на огнеустойчивост 
и с допустима етажна площ на пожарен сектор 
в надземните нива не повече от 2200 m2.
(2) Вертикалните носещи елементи на 
строежите от ІV група се изпълняват с огнеус-
тойчивост REI 240.
Чл. 312. (1) В обемите на строежи с висо-
чина над 28 m не се разрешават взривоопасни 
производствени процеси (от категория по по-
жарна опасност Ф5А или Ф5Б).
(2) Разрешава се използването на горими 
газове за захранване на котелни помещения и 
на локални газови инсталации за кухненските 
трактове на ресторанти и заведения за общест-
вено хранене при спазване изискванията на 
Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила 
и нормативи за проектиране, изграждане и 
ползване на обектите и съоръженията за пренос, 
съхранение, разпределение и доставка на при-
роден газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.), на Наредбата 
за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газо-