Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
4. кипене на вода, образуване на пароводна
смес и вследствие на това изменение на ефек-
тивния коефициент на размножаване на неут-
роните, намаляване на защитния слой вода при
съхраняване под вода;
5. загуба на ефективността на хетерогенни
или хомогенни поглътители на неутрони;
6. проникване на вода или пароводна смес в
опаковка или контейнер за ОЯГ при сухо съх-
ранение на ОЯГ;
7. влошаване на радиационната обстановка
вследствие на изменение на характеристиките
на биологичната защита.
Чл. 113. Анализът на подкритичността се
провежда при максимален коефициент на раз-
множаване на неутрони за всички разглежда-
ни състояния в съответствие с изискванията
за подкритичност и следните консервативни
изисквания:
1. отработеното гориво се разглежда като
свежо, ако коефициентът на размножаване на
неутроните се намалява при изгарянето му, с
изключение на случаите, когато са изпълнени
едновременно следните условия:
а) дълбочината на изгаряне се използва като
параметър за обосноваване на безопасността;
б) контролът за дълбочината на изгаряне
се осъществява чрез специални технически
средства;
2. при наличие на ОЯГ с различни обогатя-
вания се приема, че съхраняваното гориво е с
максимално обогатяване, пресмятанията се
правят предвид специфичните характеристики
на посоченото гориво;
3. разглежда се максимален проектен капа-
цитет на запълване на съоръженията;
4. отчита се такова количество, разпределе-
ние и плътност на забавителя, които водят до
максимален коефициент на размножаване на
неутрони;
5. приема се наличие на отражател с най-
добри характеристики;
6. наличието на поглътители в касетите не
се отчита;
7. за касети, съдържащи изгарящи поглъти-
тели на неутрони, се приема, че поглътителни-
те отсъстват;
8. за съоръжения с хомогенни поглътители,
като борен разтвор, се приема, че те отсъстват;
9. при изменение на температурата в услови-
ята на нормална експлоатация и при изходни
събития се разглежда състоянието, което води
до максимален коефициент на размножаване
на неутрони;
10. отчита се възможността за образуване на
пароводна смес в транспортните контейнери и
последващо увеличаване на коефициента на
размножаване на неутрони при разхлаждане;
при сухо съхраняване и превозване се отчита
възможността за наличие на кондензирана вода
в транспортния контейнер;
11. отчита се изменението на геометрията
на касетите или тяхното разположение в резул-
тат на изходните събития;
12. отчитат се допустимите грешки на мето-
дите за пресмятане на концентрации и изото-
пен състав на поглътителните и допуски при
тяхното производство.
Чл. 114. Анализът на отвеждане на остатъч-
ното топлоотделяне се провежда при следните
консервативни изисквания:
1. отчита се максималната мощност на топ-
лоотделяне при пълен капацитет на запълване
на съоръженията;
2. при наличие на ОЯГ с различни обогатя-
вания, изотопен състав и дълбочина на изгаря-
нето се приемат максимални стойности на топ-
лоотделянето;
3. разглежда се минимално възможно вре-
ме на отлежаване на ОЯГ след изваждане от
реактора;
4. предвижда се запас на капацитета на топ-
лоотвеждането с отчитане намаляването на
възможностите на системата за топлоотвежда-
не, дължащо се на стареене и деградиране на
нейните елементи;
5. разглеждат се възможни повреди на съо-
ръженията, дължащи се на прегряване, преох-
лаждане или бързи промени на температурите,
които водят до превишаване на проектните
конструктивни граници;
6. отчита се максимално възможният период
от време на неготовност на системата за топло-
отвеждане;
7. отчитат се всички възможни допълнител-
ни източници на топлина, включително слън-
чевата енергия.
Чл. 115. Резултатите от анализите на безо-
пасността на съоръженията за съхраняване,
манипулиране и превозване на ОЯГ на площад-
ката се отчитат при разработването на експло-
атационните инструкции и актуализирането на
вътрешния авариен план.
Г л а в а  с е д м а
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Чл. 116. Експлоатиращата организация раз-
работва и утвърждава политика по качеството
и програма за осигуряване на качеството (ПОК)
и осигурява необходимата организация за тях-
ното прилагане.
Чл. 117. Осигуряването на ядрената безопас-
ност и радиационната защита е приоритет в
политиката по качеството.
Чл. 118. Програмата за осигуряване на ка-
чеството обхваща мерките, които обезпечават:
1. подготовката на персонала и неговата
квалификация;
2. контрол на проектната и конструкторска-
та дейност;
3. контрол на строително-монтажните ра-
боти;
4. управление на документите;
5. контрол на доставките на материали, обо-
рудване и услуги;
6. контрол на производствената дейност;
7. инспекционен контрол и изпитвания;
8. метрологично осигуряване;
9. осигуряване на надеждността на системи
и компоненти, важни за безопасността;