Държавен вестник, бр. 16, 2013 г., стр. 13

БРОЙ  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
1
2
3
4
5
на тези инстала-
ции се провеж-
дат съгласно
изиск вани ята 
на действащи-
те нормативи. 
Не се допуска 
н а м а з в а н е с 
масла и смаз-
ки на вентили 
и резби до тези 
инсталации.
 
10.
М и к р о м а н о ­
метри (подпо-
ромери) 
Проверка, почистване 
и настройка на „нула“ 
(начална степен на из-
мерване). 
Основно почистване и 
подменяне при нужда на 
спирта. 
Проверка на плътността 
на връзките.
Презареждане и нивелиране. 
Проба в работно положение. 
Сравняване на показанията 
с лабораторен микромано-
метър.
11.
Филтри ПФП-
1000
Почистване от прах.
 
Оглед за наличие на ко-
розия, олющена боя и от-
страняване на дефектите.
Проверка на състоянието на 
секциите. 
Проверка на болтовите съе-
динения и смазването. 
12.
 
Филтри ФП, 
РП, ФМШ, 
ФМА, ФМТ
 
Почистване от прах.
 
Намазване на гумените 
съединения с талк. Оглед 
за наличие на корозия, 
олющена боя и отстраня-
ване на дефектите.
 
Проверка съгласно действа-
щите инструкции и методики 
в установените от тях срокове. 
Проверка на състоянието 
и наличието на гумените 
уплътнители и съединения. 
Боядисване при нужда, като 
се запазват означенията по 
филтрите.
13.
Електрооборуд­
ване на ел. таб-
ла, ел. машини, 
апарати и ин-
сталации
Проверява се:
– изправността на апара-
тите в таблата; наличие-
то на нагар по контакти-
те; стабилното свързване 
на шините, кабелите и 
проводниците;
– състоянието на защит-
ното заземяване на ел. 
таблото и ел. консумато­
рите;
– почистване от прах, 
влага и замърсяване на 
ел. таблото, апаратурите 
и консуматорите;
– уплътнението на вра-
тите на ел. таблото, щу-
церите и предпазните 
капачки на клемните 
кутии;
– състоянието на ка-
белите и проводници-
те, наличие на видими 
наруше­ния по изолаци-
ята (пукнатини, разсло-
явания, изменение на 
цвета на изолиращите 
материали);
– изправността на кому-
тационната апаратура 
(прекъсвачи, пускатели, 
умшалтери и др.);
– на л и ч ие т о на д и-
електрически килимче-
та пред таблата;
– изправността на пред-
пазителите (да се из-
ползват само стандартни 
патрони);
– работата на ел. двига-
телите.
Проверява се:
 – механическата и елек-
трическата защита (бло-
кировки);
 – състоянието на над-
писите и маркировките;
 – закрепването и със-
тоянието на четкодър-
жателите, четките, кон-
тактните повърхности 
на пусковия колектор 
на генератора и пуско-
вия електродвигател на 
дизела. 
Повредените или изно-
сените четки се подме-
нят, а неприлягащите в 
четкодържателите четки 
се шлайфат. 
Прекомерно разхлабе-
ните четки се заменят. 
При нужда се почист-
ват с четка или дървена 
клечка каналите между 
колекторните пластини;
 – изправността на кон-
т ролно-измервателни 
прибори и автоматика, 
предпазители, клещи за 
подмяна на предпазители 
и други елементи на ел. 
таблата;
 – автоматичната работа 
на ел. двигателите;
 – подсушават се намот-
ките на ел. двигателите, 
като се включват към ел. 
мрежата на празен ход.
Проверява се:
 – равномерността на хлаби-
ната между статора и ротора;
 – затоплянето на контакт-
ните връзки и тоководещите 
части;
 – наличието на смазка в 
лагерите и при необходимост 
замяна или допълване;
 – състоянието на лаковите и 
антикорозионните покрития 
(възстановяване при нужда);
 – термичните и другите 
блокиращи устройства (при 
нужда се настройват);
 – изправността на изолаци-
ята и тоководещите части 
(измерване и отстраняване 
на недостатъците);
 – състоянието на съпротив­
ленията, апаратурите, при-
борите и монтажът към ел. 
таблата;
 – отделните схеми и изправ-
ността на елементите;
 – почистват се работните 
контакти или се подменят;
 – измерва се големината на 
налягането на пружините и 
четкодържателите и ако е 
извън предписаните граници 
за дадения тип четки, се ре-
гулират или подменят;
 – измерва се изолацията 
между намотки и корпус и 
при понижаване на съпротив­
лението се вземат мерки за 
възстановяването му;
– измерва се съпротивление-
то на заземителната уредба. 
Извършват се мероприятията 
от месечното обслужване.