Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
Чл. 40. Проектантът вписва в заповедната 
книга на обекта несъществените отклонения 
от одобрения инвестиционен проект, устано­
вени при извършване на електромонтажните 
работи. Необходимите корекции се нанасят 
в принципните и монтажните схеми на 
електрическите уредби и електропроводите.
Чл. 41. (1) Всички технически протоколи 
и актове за предаване и приемане на завър­
шените електромонтажни работи се оформят 
преди пускането на обекта в пробна експло­
атация, като се съобразяват с изискванията 
в инструкциите за монтаж и безопасна екс­
плоатация на производителите на градивни 
елементи.
(2) Документите за приемане на електро­
монтажните работи са част от цялостната 
документация, която се използва при техниче­
ската експлоатация в процеса на нормалната 
работа на съответния обект или съоръжение 
от електрическата уредба или електропровода, 
както и при текущо поддържане, извършване 
на ремонти, преустройства и модернизация.
Раздел ІІ
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи на 
електрически уредби
Чл. 42. Предавателно-приемателната до­
кументация за електрически уредби за на­
прежение над 1000 V съдържа:
1. протоколи за проверка на контактните 
съединения на ошиновката, на комплектните 
разпределителни устройства 6 – 20 kV, на 
комплектните трансформаторни подстанции 
и на изолаторите;
2. протоколи за проверка на прекъсвачите, 
разединителите и измервателните транс­
форматори за реактори, а за последните – и 
данни за сушенето, ако такова е извършено;
3. протоколи за сушене на реакторите и 
за проверка на преобразувателите;
4. протоколи за преглед на вентилните 
отводи;
5. протоколи за преглед на кондензатор­
ните батерии за подобряване на фактора на 
мощността (cos ϕ);
6. протоколи за зареждане на електриче­
ските апарати и съоръжения с трансформа­
торно масло;
7. протоколи за електрическите изпитва­
ния на маслото;
8. протоколи за резултатите от единичните 
изпитвания.
Чл. 43. Предавателно-приемателната до­
кументация за силови и измервателни транс­
форматори съдържа:
1. актове за преглед на трансформатора 
след транспортирането до местоназначението 
и за разтоварването му, както и протокол за 
съхранението на трансформатора до преда­
ването му за монтаж;
2. актове за приемане на трансформатора 
за монтаж и за проверка на херметичността;
3. протоколи за монтажа на трансформа­
тора, за ревизия, за контролно подгряване, за 
контролно подсушаване или за подсушаване 
на трансформатора, за измерване на характе­
ристиките на изолациите на трансформатора, 
като се посочва евентуално решение за включ­
ване на трансформатора без подсушаване, 
за изпитване и промивка на охлаждащото 
устройство на трансформатора, за химичес-
ки анализ на трансформаторното масло, за 
проверка на газовото реле, на релето за ниво 
на масло, на термометрите и на другите 
средства за измерване, за изпитванията на 
трансформатора, за определяне на възмож­
ността за въвеждане на трансформатора в 
експлоатация без ревизия на активната част 
и за изпитване на електрическата якост на 
трансформаторното масло.
Чл. 44. (1) Предавателно-приемателната 
документация за киселинни или алкални 
акумулаторни батерии съдържа:
1. акт за готовност на батерията за зали­
ване с електролит и формуване;
2. протокол за заливане с електролит, 
формуване, разреждане и зареждане на бате­
рията, придружен от пълни данни за всички 
измерени характеристики;
3. протокол за химически анализ на аку­
мулаторната киселина или основа, на дес­
тилираната вода и на пресния електролит 
за заливане;
4. технически отчет за монтажа на аку­
мулаторната батерия.
(2) Предавателно-приемателната доку­
ментация за сухи акумулаторни батерии 
съдържа технически отчет за монтажа на 
акумулаторната батерия.
Чл. 45. Предавателно-приемателната доку­
ментация за кондензаторни батерии съдържа:
1. протокол за преглед на батерията;
2. протокол за измереното съпротивление 
на изолацията на батерията;
3. протокол за капацитета на батерията;
4. протокол за изпитване на батерията с 
повишено напрежение с промишлена честота.
Раздел ІІІ
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи на 
електропроводи
Чл. 46. Предавателно-приемателната до­
кументация за кабелни електропроводи 
съдържа:
1. акт за приемане на траншеи, канали, 
тунели и други, предназначени за полагане 
на кабели;
2. акт за скрити работи;
3. протокол за изпитванията при произ­
водителя на барабана с кабел;