Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 63

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 391. (1) Разрешава се запълване с вода
на неизстинал барабанен котел с разлика в тем-
пературата на водата пред барабана и тази на
метала в долната част на барабана не повече
от +40 °С.
(2) Забранява се запълване на барабана с вода
за опресоване, ако в някоя от контролираните
точки температурата превишава 140 °C.
Чл. 392. За разпалването на правотоков ко-
тел се осигурява разход на вода 30 % от номи-
налния, ако производителят не предписва дру-
га стойност.
Чл. 393. Преди разпалване на водогреен ко-
тел се осигурява постоянен разход на мрежова
вода не по-малък от минимално допустимия.
Чл. 394. (1) Преди разпалване и след спира-
не на котел задължително се извършва венти-
лация на пещната камера и газоходите с венти-
латорите(въздушни и димни) при осигурена пъл-
на проходимост по газовъздушния тракт за вре-
ме не по-малко от 10 min.
(2) При разпалване на котел от горещо със-
тояние под налягане в пароводния тракт венти-
лирането се извършва не повече от 15 min преди
запалването на горелка.
Чл. 395. Преди всяко разпалване на котел,
работещ на газ, се извършва проверка за газова
плътност, а след основен или среден ремонт
задължително се опресоват  газопроводите с
въздух и се проверява  херметичността на спи-
рателната арматура преди горелките.
Чл. 396. Котел се разпалва с включени в
работа димен и въздушен вентилатор или само
въздушен за котли, работещи без димен венти-
латор.
Чл. 397. В процеса на разпалването на коте-
ла се контролира нивото на водата в барабана
и се извършва продухване на нивопоказващите
средства съгласно вътрешна инструкция.
Чл. 398. Котел при различни топлинни със-
тояния се разпалва съгласно инструкцията на
производителя и извършените изпитвания при
пускови режими.
Чл. 399. В режим на разпалване на котел от
студено състояние след основен ремонт или
реконструкция задължително се проверяват
всички репери за топлинно разширение, а във
всички останали случаи най-малко един път
годишно
Чл. 400. (1) При всяко пускане и спиране на
котел задължително се контролира температур-
ният режим на барабана му.
(2) Скоростта на загряване и охлаждане и
температурната разлика между горната и дол-
ната образуваща на барабана се указват с вът-
решна инструкция.
Чл. 401. (1)  Котел се включва в паралел към
общ паропровод след дрениране и подгряване
на съединителния паропровод.
(2) Налягането на парата след котела при
включването се изравнява с налягането в об-
щия паропровод.
Чл. 402. (1) За работата на всеки котел се
изготвя режимна карта, съставена на базата на
изпитвания и инструкцията за експлоатация.
(2) При реконструкция на котел или при
промяна на вида, марката и качеството на го-
ривото се изготвя нова режимна карта.
Чл. 403. В работен режим на котела се из-
вършва постоянен контрол на температурата
на парата във всяка степен и всеки поток на
паропрегревателите, както и на нивото на во-
дата, в определените горна и долна граница.
Чл. 404. Нагревните повърхности на котела
по газова страна се поддържат в експлоатаци-
онно чисто състояние.
Чл. 405. (1) Парните котли, в които като
основно гориво се използва мазут със съдържа-
ние на сяра по-високо от 0,5 %, в диапазона на
регулиране на товара работят с коефициент на
излишък на въздуха на изхода на пещта не по-
висок от 1,03.
(2) Водогрейните котли работят с коефици-
ент на излишък на въздуха  не по-висок от 1,10.
Чл. 406. При експлоатацията на мазутни
горелки не се допуска:
1. работа с ненастроени горелки;
2. работа на горелките без осигурено пода-
ване на въздух, а на паромазутните горелки и
гарантирано подаване на пара;
3. попадане на мазут в паропроводите за
продухване на горелките.
Чл. 407. Въздухът, постъпващ във въздухо-
подгревателите на котлите за течно и твърдо
гориво, задължително се подгрява. Температу-
рата на подгряване се определя в зависимост от
вида на горивото и се отбелязва във вътрешна-
та инструкция.
Чл. 408. (1) Проби на летящата пепел се взе-
мат от всеки котел, изгарящ твърдо гориво в
прахообразно състояние, когато загубите на
топлина от механична непълнота на изгаряне
са по-големи от 0,5 %.
(2) Пробите по ал. 1 се вземат най-малко
веднъж на смяна—за черни и антрацитни въг-
лища, и най-малко веднъж на денонощие за
другите видове въглища.
Чл. 409. (1) Пещната камера и целият газов
тракт на котела се поддържат уплътнени.
(2) Пропуските на въздух се контролират
съгласно вътрешна инструкция.
Чл. 410. При извеждане на котел от работа в
дългосрочен резерв или за ремонт се извършва
консервация на нагревните повърхности срещу
корозия.
Чл. 411. Забранява се ускоряване на охлаж-
дането на спрян от работа котел чрез запълване
със захранваща вода с последващо дрениране.
Чл. 412. При температура на въздуха в ко-
телното помещение под 0 °C се вземат мерки
за поддържане на положителни температури
на въздуха, вътре в неработещ котел и на всич-
ки места, където има опасност от замръзване.