Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 107. Повторно включване на въздушна
електропроводна линия след изключване от
защита или неуспешно АПВ може да се извър-
ши без допълнителна проверка еднократно,
само дистанционно, когато включването не е
забранено от вътрешна инструкция.
Чл. 108. (1) Допуска се при наличие на уст-
ройство за локализиране на повреди по елект-
ропроводни линии с напрежение до 35 kV в
подстанции с еднолично дежурство дежурният
по нареждане на диспечера да извърши провер-
ка на автоматично изключил извод без отваря-
не на вратата на клетката в разпределителната
уредба, съгласно инструкцията за безопасна
работа с устройството, и при изправност да го
включи отново.
(2) При профилактика на изключена линия
повторното є включване се извършва след про-
верка за изправност с устройството за локали-
зиране на повреди от мястото на подаване на
напрежението.
Г л а в а  п е т а
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Чл. 109. При експлоатацията на обектите се
организира постоянен и периодичен техничес-
ки контрол за състоянието на енергийните уред-
би и мрежи.
Чл. 110. (1) Постоянният контрол на техни-
ческата експлоатация се осъществява от опера-
тивния и оперативно-ремонтния персонал, а
периодичният контрол—от длъжностните лица,
отговорни за техническата експлоатация.
(2) Контролът се осъществява в обем и по
вид в съответствие с изискванията на тази на-
редба и вътрешните инструкции.
(3) Резултатите от проведен контрол се от-
белязват в дневници (за обходи, дефекти, раз-
пореждания и др.).
Чл. 111. Техническият контрол за състояни-
ето на енергийните уредби, сгради, конструк-
ции и съоръжения, в това число и на хидротех-
ническите съоръжения към тях, включва тех-
ническо освидетелстване и технически надзор.
Чл. 112. (1) Техническото освидетелстване
се разделя на:
1. първоначално (предпусково);
2. периодично (поредно), което се извършва в
срокове, определени с нормативни актове, с тази
наредба и с инструкциите на производителите;
3. извънредно, което се извършва след из-
веждане от експлоатация за повече от 12 месе-
ца, модернизация и реконструкция, авария или
инцидент или по предписание на органите за
технически надзор.
(2) Резултатите от освидетелстването се до-
кументират с ревизионен акт и запис в паспор-
та на съоръженията и/или мрежите със задъл-
жително указване срока на следващото освиде-
телстване.
Чл. 113. Техническото освидетелстване се
извършва от комисии, назначени от работо-
дателя, включващи ръководители и специа-
листи от структурните подразделения на обек-
та и специалисти от външни лицензирани
фирми.
Чл. 114. (1) При техническото освидетелст-
ване се оценява състоянието на енергийните
уредби, установяват се сроковете и условията
на експлоатация, а също така се определят не-
обходимите мерки за осигуряване на проект-
ния ресурс на работа на съоръженията.
(2) При периодичното (поредното) техничес-
ко освидетелстване се извършва проверка и
актуализация на техническа документация;
външни и вътрешни огледи, изпитвания за без-
опасност на съоръженията—хидравлични из-
питвания, настройки на предпазни вентили,
изпитвания на автомати за безопасност, това-
роподемни машини, заземителни контури и
други подобни.
Чл. 115. Забранява се експлоатацията на
енергийни уредби с аварийноопасни дефекти,
открити при извършване на технически конт-
рол, а също така и с нарушени срокове на тех-
ническо освидетелстване.
Чл. 116. (1) Съоръженията с повишена опас-
ност: парни и водогрейни котли; съдове, рабо-
тещи под налягане; тръбопроводи за пара и го-
реща вода; газови съоръжения; тръбопроводи и
инсталации за природен газ и втечнени въгле-
водородни газове; ацетиленови уредби; асансьо-
ри; повдигателни съоръжения и въжени линии,
подлежат на технически надзор за спазване на
техническите изисквания, правилата и норми-
те за устройство и безопасна експлоатация.
(2) Техническият надзор на съоръженията
по ал. 1 се осъществява от главна дирекция
“Инспекция за държавен технически надзор”,
както и от лица, лицензирани от Държавната
агенция за метрология и технически надзор, осъ-
ществяващи надзора на основание на договор
със собственика/ползвателя на надзорните съ-
оръжения, или от структурно обособени звена в
енергийното предприятие/фирмата, пряко под-
чинени на ръководителя им.
Чл. 117. Собствениците/ползвателите на съ-
оръжения с повишена опасност са длъжни да
осигурят персонал за обслужване с необходима-
та квалификация и документ за правоспособност.
Чл. 118. За всяко надзорно съоръжение се
съставя техническо досие, което съдържа:
1. техническа документация, чертежи и из-
числения;
2. паспорт или свидетелство (сертификат);
3. актове за техническо освидетелстване;
4. разрешение за въвеждане в експлоатация;
5. ревизионна(пожизнена) книга;
6. инструкция за експлоатация, обслужване
и ремонт;
7. други документи, които имат отношение
към гарантирането на сигурността и безопас-
ната експлоатация, определени в действащата
нормативна уредба.
Чл. 119. Министърът на енергетиката и енер-
гийните ресурси чрез упълномощени от него
лица осъществява контрол: