Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 53

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
Чл. 581. Ремонтирането на регулиращите ор-
гани и свързването им с изпълнителните меха-
низми, редукторите на електрозадвижванията,
както и на дроселните органи на разходомерите,
арматурите, щуцерите и др. се извършва от персо-
нала, който ремонтира основното съоръжение.
Чл. 582. (1) Текущите и основните ремон-
ти—без смяна на намотките, както и профи-
лактичните изпитвания на електрическите дви-
гатели на задвижванията на спиращите и регу-
лиращите органи на устройствата за автома-
тично регулиране, на защитите и на дистанци-
онното управление се извършват от персонала
на енергийното стопанство.
(2) Ремонтите със смяна на намотките на
електродвигателите на задвижванията по ал. 1
се извършват от персонала на енергийното сто-
панство или от външна фирма по договор.
Раздел II
Спомагателни котелни съоръжения
Чл. 583. Преди включване в действие на спо-
магателно съоръжение се проверява изправност-
та на предпазните и автоматичните устройства
и контролно-измервателните уреди.
Чл. 584. Предпазните клапани на спомага-
телните съоръжения се проверяват след мон-
таж и след ремонт, но най-малко един път на
шест месеца.
Чл. 585. Не се допуска използването на спи-
рателна арматура за редуциране на налягане.
Чл. 586. Питателните помпи автоматично
поддържат налягането в системата.
Чл. 587. Забранява се включването на пита-
телна вода при неизправност дори само на една
от защитите или на едно от средствата за дис-
танционно управление.
Чл. 588. Резервните питателни помпи се на-
мират в състояние на постоянна готовност за
пускане в действие.
Чл. 589. Резервните питателни помпи се из-
пробват 1 път месечно.
Чл. 590. Периодично по график се проверява
действието на устройството на автоматично
включване на резервата (АВР) при включване на
питателните помпи с електрическо задвижване.
Чл. 591. Деаераторът се изключва незабав-
но от действие при възникване на пропуски на
пара от заваръчните шевове на акумулиращия
резервоар или на колонката.
Чл. 592. При работа на помпи, вентилатори и
аналогично оборудване температурата на лаге-
рите не превишава с 40 ч 50 °С температурата на
обкръжаващия въздух и е не по-висока от 70 °С.
Раздел III
Тръбопроводи и арматура
Чл. 593. При експлоатацията на тръбопро-
води се спазват изискванията на тази наредба и
нормативните изисквания за устройство и тех-
нически надзор на тръбопроводи за водна пара
и гореща вода.
Чл. 594. Преди включване на студен тръбо-
провод се проверява изправността на топлин-
ната изолация, реперите и опорите, възможност-
та за свободно разширяване на тръбопровода
при загряване, състоянието на дренажите и
обезвъздушителите, на предпазните устройст-
ва и на уредите за топлинен контрол.
Чл. 595. По време на експлоатация на па-
ропроводите се:
 1. проверяват топлинните разширения—по
показанията на реперите и липсата на вибрации;
 2. периодично контролират пълзенето, ка-
чествата на метала на основните тръбопроводи
и качествата на заваръчните съединения—чрез
дефектоскопия;
 3. следи за плътността на арматурите и на
фланцовите съединения.
Чл. 596. Пълзенето и качествата на метала
и на заваръчните съединения се проверяват в
съответствие с изискванията на специализира-
ните нормативни актове за технически надзор
на парните и водогрейните котли и на съответ-
ните стандарти.
Чл. 597. Схемите на тръбопроводите и тях-
ната експлоатация изключват възможности за
повреди на тръбопроводите за ниско налягане
при наличие на връзки с тръбопроводите за
високо налягане.
Чл. 598. По време на загряване на главни па-
ропроводи и на паропроводи с междинно загря-
ване задължително се спазват нормираните ско-
рости на изменение на температурата на метала
и се контролират техните топлинни разширения.
Чл. 599. В хоризонталните си участъци всич-
ки паропроводи имат наклон по посока на дви-
жението на флуида, не по-малък от 1:250.
Чл. 600. (1) Отделяният кондензат при за-
гряване, изстиване и изпразване на тръбопро-
водите се отвежда към дренажната система.
 (2) При събиране на няколко дренажни тръ-
бопровода на всеки от тях се монтира спирател-
на арматура.
 (3) Кондензатът и топлината от постоянни-
те дренажни тръбопроводи се използват по-
вторно в топлинния цикъл.
Чл. 601. На шибрите и вентилите на тръбо-
проводите се поставят надписи с названия или
номера в съответствие със схемата на тръбо-
проводите, както и указатели за посоката на
въртене на задвижващото колело и за степента
на отваряне на спиращия орган.
Чл. 602. Арматура, която се намира посто-
янно или продължително при подналягане, се
уплътнява.
Чл. 603. (1) Тръбопроводите и арматурите
се ремонтират по време на ремонта на съответ-
ните агрегати.
 (2) Ремонтираните арматури се изпитват на
плътност:
 1. при налягане, равно на 1,25 от работно-
то—когато ремонтът е свързан с демонтиране
на арматурата;