Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 43

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
Чл. 176. Разходът на вода за външно пожа-
рогасене на сгради и съоръжения с автоматични 
пожарогасителни инсталации се намалява с 50 %.
Чл. 177. Минималният разход на вода за 
пожарогасене на автомобили, селскостопански, 
строителни и други машини, паркирани на 
открити площадки, се определя в зависимост 
от броя им, както следва:
1. от 10 до 50 бр. машини – 2,5 l/s;
2. от 51 до 100 бр. машини – 5 l/s;
3. над 100 бр. машини – 10 l/s;
4. за автоцистерни за леснозапалими и го-
рими течности и газове в една група – 10 l/s.
Чл. 178. Минималният разход на вода за 
пожарогасене в открити складове за съхраняване 
на технологично оборудване, дървесни матери-
али, отпадъци и амбалаж, лен, коноп, памук, 
пластмаси и др. се определя в зависимост от 
площта им, както следва:
1. до 15 000 m2 – 10 l/s;
2. от 15 000 до 30 000 m2 – 15 l/s;
3. от 30 000 до 60 000 m2 – 20 l/s;
4. от 60 000 до 100 000 m2 – 25 l/s;
5. над 100 000 m2 – 40 l/s.
Чл. 179. Броят на едновременните пожари в 
урбанизираните територии, в производствените 
и селскостопанските обекти и в складовете в 
тях се определя, както следва: 
1. за територия с площ, по-малка от 
1,5 km2 – един пожар;
2. за територия с площ, по-голяма от 
1,5 km2 – два пожара, като общият разход на 
вода се определя на базата на две сгради, за 
които в съответствие с табл. 16, 17 и 18 се 
изисква най-голям разход на вода;
3. за урбанизирани територии с по-малко от 
10 000 жители и за предприятия с площ, по-
малка от 1,5 km2 – един пожар (в предприятие 
или урбанизирана територия – по най-големия 
разход);
4. за урбанизирани територии от 10 000 до 
30 000 жители и за предприятия с площ, по-
малка от 1,5 km2 – два пожара (един в пред-
приятието и един в урбанизираната територия);
5. за урбанизирани територии с по-малко от 
30 000 жители и за предприятия с площ, по-
голяма от 1,5 km2 – два пожара (или и двата в 
предприятието, или и двата в урбанизираната 
територия – по най-големия разход);
6. за урбанизирани територии с повече от 
30 000 жители – броят на едновременните по-
жари за урбанизираната територия се определя 
по табл. 16, а за предприятията – по т. 1 и 2; 
общият воден разход се определя от сумата на 
по-големия необходим разход (в предприяти-
ето или урбанизираната територия) и 50 % от 
по-малкия необходим разход (в предприятието 
или урбанизираната територия).
Чл. 180. (1) Продължителността на пожаро-
гасенето на производствени и селскостопански 
обекти, складове и урбанизирани територии е 
3 часа.
(2) За урбанизирани територии, в които 
преобладават сгради от I до III степен на ог-
неустойчивост, и за предприятия от категории 
на производство по пожарна опасност Ф5Г и 
Ф5Д от I и от II степен на огнеустойчивост 
продължителността на пожарогасенето е 2 часа.
Чл. 181. (1) Необходимите водни количества 
за пожарогасене се съхраняват в резервоар в 
случаите, когато няма техническа възможност 
за подаване на необходимите водни количества 
за пожарогасене от водоизточника през периода 
на най-голямо водопотребление. 
(2) Обемът на необходимите водни коли-
чества за пожарогасене се определя при про-
дължителност на пожарогасенето с външни 
хидранти 3 или 2 часа съгласно чл. 180.
Чл. 182. (1) При самостоятелно водоснаб-
дяване за пожарогасене необходимите водни 
количества за пожарогасене с обем, по-голям 
от 1000 m3, се съхраняват в резервоар за по-
жарогасене с две камери, свързани помежду 
им. Резервоарът се вентилира посредством 
най-малко две вентилационни тръби.
(2) Разрешава се необходимите водни ко-
личества за пожарогасене да се съхраняват в 
резервоар за производствени и стопански нуж-
ди. Резервоарите се оборудват с устройства за 
предотвратяване използването на необходимите 
водни количества за пожарогасене за други цели.
(3) При определяне на обема на резервоарите 
за пожарогасене се отчита и притокът на вода 
по време на пожарогасенето.
Чл. 183. (1) Максималният срок в часове 
за възстановяване на необходимите водни ко-
личества за пожарогасене е:
1. за урбанизирани територии, обществени и 
производствени обекти и складове, приравнени 
към производства от категории по пожарна 
опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В – 24 часа;
2. за производствени обекти и складове, 
приравнени към производства от категории 
Ф5Г и Ф5Д – 36 часа.
(2) Разрешава се удължаване на сроковете 
по ал. 1 за възстановяване на необходимите 
водни количества за пожарогасене при недос-
татъчен дебит на захранващия водоизточник и 
при условие че е предвиден допълнителен обем 
(∆Q) в m3, който се определя по формулата:
k
k
Q
Q
1
−
=
∆
,
където:
Q са необходимите водни количества за 
пожарогасене, m3; 
k – отношението на приетия и нормативния 
срок за възстановяване на необходимите водни 
количества за пожарогасене; максималната 
стойност на k е 2.
Чл. 184. (1) Местоположението на воден 
обект или резервоар за пожарогасене с под-
вижни съоръжения за водочерпене се определя