Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
1. В ал. 1 думата „Широчината“ се заменя 
с думите „Светлата широчина“, накрая се по-
ставя запетая и се добавят думите „и площта 
на помещенията“.
2. В ал. 2:
а) основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Светлата широчина и броят на еваку-
ационните изходи в зависимост от броя на 
хората и площта на помещенията се определят, 
както следва:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. до 15 човека и до 300 m2 в подземни 
етажи – един изход;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се проектирането на евакуаци-
онни изходи със светла широчина, по-малка от 
0,9 m, когато броят на хората в помещението 
е не повече от 15 човека.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:
„(4) Сумарната широчина на елементите на 
евакуационния път в помещения за повече от 
200 човека се определя, както следва:
1. за помещения, разположени в полупод-
земни етажи и в етажи с директни изходи на 
кота терен – по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни 
етажи, извън тези по т. 1 – по 0,8 m на 100 
човека;
3. за помещения, разположени в етажи, из-
вън тези по т. 1 и 2 – по 1,2 m на 100 човека.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из-
меня така:
„(5) За помещенията по ал. 4 се осигуряват 
най-малко два разсредоточени евакуационни 
изхода. За помещения и етажи, предназна-
чени за повече от 800 човека, се осигуряват 
най-малко три разсредоточени евакуационни 
изхода, всеки от които отвежда в независим 
евакуационен път. Минималната светла еди-
нична широчина на изходите и елементите 
на евакуационния път от помещенията по 
ал. 4 е 1,2 m.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из-
меня така:
„(6) Максималната светла единична ши-
рочина на евакуационните изходи е 2,4 m.“
7. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Светлата широчина на вратите, кори-
дорите, стълбищните рамена и стълбищните 
площадки по евакуационните пътища в стро-
ежи от класове на функционална пожарна 
опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от 
помещенията се определят в зависимост от 
броя на хората, определен съгласно чл. 36, 
категорията по пожарна опасност и площта 
на помещенията.“
2. Създава се нова ал. 2:
4. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се от вътрешното помещение 
по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход 
(изходи) само към едно съседно помещение 
(фиг. 6), когато вътрешното помещение е пред-
назначено за не повече от 50 човека, дължината 
на евакуационния път от най-отдалечената 
точка във вътрешното помещение до краен 
евакуационен изход или евакуационен изход 
съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече 
от 20 m и за помещенията e изпълненo най-
малко едно от следните условия:
1. предвидено е остъкление с площ най-
малко 0,1 m2 във вратата (вратите) или стената 
между двете помещения, което осигурява 
директна видимост на обитателите от вътреш-
ното към съседното помещение;
2. двете помещения са осигурени с авто-
матична пожароизвестителна инсталация;
3. стената между двете помещения е пред-
видена с височина не повече от 50 cm под 
нивото на тавана на помещенията;
4. условията по т. 1 – 3 не се прилагат за 
помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и 
Ф1.4.“
5. Създава се фиг. 6:
 
Фиг. 6“
6. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 не се разрешава 
евакуация през повече от едно съседно по-
мещение.“
7. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се из-
меня така:
„(5) При евакуация през съседни помеще-
ния от категории по пожарна опасност Ф5Г 
и Ф5Д дължините на евакуационните пътища 
се ограничават в рамките на помещенията 
съгласно чл. 44, като допустимата дължина на 
евакуационния път от всяка точка до краен 
изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, 
ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m.“
8. Досегашната ал. 4 се отменя.
§ 39. В чл. 41 се правят следните изменения 
и допълнения:
„