Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 92

СТР.  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
Легенда за фигура П7.2
Озна-
чение
Наименование
Забележка
С
Непринадлежаща на уред-
бата токопроводима част 
(странична токопроводима 
част)
С1
Метална водопроводна ин-
сталация, идваща отвън
Или инста-
л а ц и я з а 
централно 
отопление
С2
Метална канализационна 
инсталация за отвеждане 
на отпадъчни води, идваща 
отвън
С3
Метална газопроводна ин-
сталация с изолационна 
вложка, идваща отвън
С4
Система за климатизация
С5
Отоплителна система
С6
Метална водопроводна ин-
сталация, например в баня
С7
Метална канализационна 
инсталация за отвеждане 
на отпадъчни води, напри-
мер в баня
ИВ
Изолационна вложка
ГРТ
Главно разпределително 
табло
РТ
Разпределително табло
Захранвано 
от главно-
то разпре-
делително 
табло
ГЗК
Главна заземителна клема Виж т. 2.4
КДИП Клема на допълнително 
свързване за изравняване 
на потенциалите
Т1
Заземител, замонолитен 
в бетона на фундамент, 
или заземител, положен в 
почвата
Виж т. 2.2
Т2
Заземител за мълниеза-
щитна уредба, ако има 
такава
Виж т. 2.2
LPS
Мълниезащитна уредба, 
ако има такава
PE
РЕ клема(и) в разпредели-
телно табло
PE/
PEN
PE/PEN клема(и) в главно-
то разпределително табло
ДТЧ
Достъпна токопроводима 
част
1
Защитен проводник (РЕ)
Виж т. 3
1а
Защитен проводник, евен-
туално PEN проводник, 
идващ от захранващата 
мрежа
Озна-
чение
Наименование
Забележка
2
Проводник за защитно из-
равняване на потенциалите 
за свързване към главната 
заземителна клема
Виж т. 4.1
3
Проводник за допълнител-
но свързване за защитно из-
равняване на потенциалите
Виж т. 4.2
4
Токоотвод на мълниеза-
щитна уредба (LPS), ако 
има такава
5
Заземителен проводник
Виж т. 4.3
Фигура П7.2. Пример за заземителна уредба със 
разполагане на заземител във фундамент, защитни 
проводници и проводници за защитно изравняване 
на потенциалите.
7. Изграждане на заземители, вградени в 
бетона на фундамент
7.1. Общи положения
7.1.1. Бетонът, използван за фундамента на 
сграда, има определена проводимост и обикно-
вено голяма допирна площ с почвата. За това 
неизолирани метални електроди, напълно вгра-
дени в бетон, може да се използват за целите на 
заземяването, освен ако бетонът е изолиран от 
почвата чрез използване на специална термоизо-
лация или други мерки. Благодарение на химич-
ните и физическите влияния неизолираните или 
горещопоцинкованата стомана и другите метали, 
вградени в бетон на дълбочина повече от 5 cm, 
са защитени добре срещу корозия, обикновено 
за експлоатационен срок на сградата. Когато е 
възможно, трябва да се използват токопроводи-
мите качества на арматурата (стоманобетона) 
на сградата.
7.1.2. Вграждането на заземителя в бетона 
на фундамента по време на построяването на 
сградата е един икономичен начин за получа-
ване на качествен заземител за дългогодишна 
експлоатация, защото:
а) не се налагат допълнителни изкопни работи;
б) това се прави на дълбочина, в която обик-
новено няма негативни въздействия, резултат от 
сезонните метеорологични условия;
в) се осигурява добър контакт с почвата;
г) се обхващат на практика всички повърх-
ности на фундамента на сградата и в резултат 
се получава минимален импеданс на заземителя 
вследствие на тази обща повърхност;
д) се осигурява оптимална заземителна инста-
лация за целите на мълниезащитната уредба, и
е) при започването на строежа на сградата 
може да се използва като заземител за електри-
ческата уредба на строителната площадка.
7.1.3. В допълнение към своя ефект на зазе-
мяване заземителят, вграден в бетона на сгра-
дата, осигурява добра база за главната връзка 
за изравняване на потенциалите.
7.1.4. При изпълнението на замонолитени в 
бетон фундаментни заземителни електроди се 
препоръчва изпълнението на дадените по-долу 
указания и препоръки.