Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
(3) Решението на съответната диспечерска
служба по заявките по ал. 1 и 2 се съобщава до
15 ч. на работния ден, предхождащ деня за работа.
Чл. 100. Заявките за ремонт, които са свър-
зани с ограничаване на потребителите и произ-
водителите или намаляват сигурността и безо-
пасността на електрозахранването в съответ-
ствие с категорията, се подават по реда на чл. 99
и в срокове, съответно увеличени с времето,
необходимо за предизвестяване на прекъсване-
то, отразено в договорите за продажба на елек-
трическа енергия.
Чл. 101. Заявките за пробно включване на
ремонтирани или за въвеждане в експлоатация
на нови съоръжения и електроенергийни обек-
ти за изпитвания, свързани със сложни пре-
включвания или със значителни промени в схе-
мите на енергийните обекти и ЕЕС, както и в
режима на работа на релейната защита, авто-
матиката и противоаварийната автоматика, се
подават до съответното ТДУ най-малко 72 часа
преди започване на изпитванията.
Чл. 102. (1) Заявки при аварийни ситуации
могат да се подават по всяко време на деноно-
щието до дежурния диспечер на съответното
диспечерско управление или РДС. Дежурният
диспечер на своя отговорност може да разре-
ши заявката, когато работата по съоръжение-
то ще бъде завършена през време на неговото
дежурство.
(2) Заявки за работа за по-дълъг срок се раз-
решават съгласувано с висшестоящия операти-
вен ръководител.
Г л а в а  с е д м а
ОПЕРАТИВНИ РАЗГОВОРИ
Раздел I
Ред за използване на диспечерските средства
за телекомуникации
Чл. 103. Диспечерските средства за телеко-
муникации са предназначени за осигуряване на
оперативното и технологичното управление на
ЕЕС и се използват приоритетно от оператив-
ния персонал.
Чл. 104. Предимство при ползването на дис-
печерските средства за телекомуникации има
висшестоящото диспечерско управление.
Чл. 105. При повикване по телефона дежур-
ните лица от обектите на ЕЕС са длъжни да се
обадят веднага, като съобщят наименованието
на обекта и фамилното си име.
Чл. 106. При водене на оперативните разго-
вори обектите и съоръженията се назовават с
техните имена и технологични означения. Де-
журните лица повтарят дадените разпорежда-
ния и съобщения, за да се провери правилното
им разбиране.
Чл. 107. (1) Оперативните разговори се за-
писват на звукозаписващо устройство.
(2) Записите по ал. 1 се съхраняват един
месец, освен в случаите, когато е необходим
по-дълъг срок за анализ на действията на опе-
ративния персонал.
Раздел II
Действия на оперативния персонал при
неизправност на средствата за телекомуни-
кации
Чл. 108. При неизправност на диспечерски-
те средства за пряка телекомуникационна връз-
ка оперативният персонал в обекта е длъжен да
използва всички възможни съобщителни кана-
ли и да даде необходимата информация на съ-
ответното диспечерско управление.
Чл. 109. При пълна липса на телекомуника-
ционна връзка оперативният персонал действа
съгласно местните инструкции.
Г л а в а  о с м а
ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ТЕЛЕМЕХАНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
И ОПЕРАТИВНИ  ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ
Чл. 110. Средствата за ТМ, ТК и ОИУС се
обслужват от съответните отдели и групи в ЦДУ,
ТДУ и РДС и от специализирания персонал към
преносното и разпределителните предприятия
при спазване на следната категоризация:
1. I група—средствата, които обслужват ЦДУ,
ТДУ и обектите със системно значение по спи-
сък, одобрен от началника на ЦДУ;
2. II група—средствата, които обслужват
обекти на пряко оперативно подчинение на ТДУ
по списък, одобрен от началника на ТДУ;
3. III група—средствата, които обслужват
РДС и обекти от разпределителната мрежа.
Чл. 111. (1) Обслужването на средствата за
ТМ, ТК и ОИУС включва техния монтаж, де-
монтаж, проверка, профилактика, настройка,
поддържане на база от данни и отстраняване
на повреди.
(2) Работата по монтажа, демонтажа и пери-
одичните огледи на съоръженията за ВЧ обра-
ботка на електропроводите и съединителните
кутии на оптичните мълниезащитни въжета се
извършва от персонала на съответното енер-
гийно предприятие, обслужващо обекта.
(3) Работата по входните/изходните вериги
на апаратурите за телеизмерване, телесигнали-
зация, телеуправление и др., както и техният
монтаж и демонтаж се извършват от отделите
или групите по релейна защита и автоматика
на съответното енергийно предприятие, обслуж-
ващо обекта.
(4) Апаратурите и връзките между тях се
настройват и поддържат от персонала на отде-
лите и групите по ТМ и ТК.
(5) Телефонните кабели и други свързочни
съоръжения (телефонни апарати, автоматични
телефонни централи, комутатори и др.), мон-
тирани в обектите на ЕЕС за целите на опера-
тивното управление, се поддържат от персона-
ла, обслужващ обекта.
Чл. 112. Профилактиката на средствата за
АСДУ се извършва по предварително утвърден
график, а извеждането им от експлоатация—
със заявки, подадени по общия ред.