Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
да бъде осигурена половината от изискваната 
осветеност, а за не повече от 60 s – пълната 
осветеност.
Чл. 56. (1) За известяване на възникнал 
пожар или авария в строежите се предвиждат 
следните технически средства и сигнали:
1. с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност 
за ретранслация на записи с готов текст – за 
строежи от всички класове на функционална 
пожарна опасност, предназначени за повече от 
100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 
и Ф1.4; за строежи с височина над 28 m – с 
изключение на подклас Ф1.3 от първа група, и 
за строежи от всички класове на функционална 
пожарна опасност с атриуми, приобщаващи 
повече от две етажни нивa;
2. със специфичен звуков сигнал на всеки 
етаж – за строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5, с изключение на 
строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, обо-
рудвани с автоматични пожароизвестителни 
инсталации; за строежи от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 
с височина над 50 m и за общежития с три и 
повече етажи.
(2) Силата на звуковия сигнал в която и да 
е точка на строежа е не по-малко от 75 dB.
Чл. 57. (1) Не се разрешава разполагането на 
помещения от категории по пожарна опасност 
Ф5А и Ф5Б, както и на котелни помещения с 
котли, работещи с течно и газообразно гориво:
1. под пътища за евакуация;
2. под помещения, предназначени за едно-
временно пребиваване на повече от 50 човека;
3. под занимални, спални, физкултурни 
салони и други подобни помещения в детски, 
учебни и сгради на лечебни и здравни заведения.
(2) В подземните и полуподземните етажи 
не се разрешава разполагането на помещения 
от подкласове на функционална пожарна опас-
ност Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3, както и на помещения 
от подклас Ф2.1, когато те са предназначени 
за представления за деца (театрални зали, ки-
нозали и др.).
(3) Котлите се разполагат при спазване и 
на изискванията на Наредбата за устройството, 
безопасната експлоатация и техническия надзор 
на съоръженията под налягане, приета с ПМС 
№ 164 от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 58. За строежи от класове на функци-
онална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназ-
начени за повече от 800 човека, както и за 
строежи от клас Ф5, предназначени за повече 
от 400 човека, безопасността на евакуацията се 
проверява и чрез изчисления в съответствие с 
параметрите на движение на човешките потоци, 
определени в този раздел.
Чл. 59. (1) Продължителността на евакуаци-
ята не трябва да превишава допустимото време, 
определено от опасните фактори на пожара.
(2) Допустимото време за евакуация от по-
мещения и едноетажни сгради от категории по 
пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, в които 
се използват ЛЗТ и ГТ, се определя в съответ-
ствие с табл. 9.
(3) Допустимото време за евакуация от по-
мещения и едноетажни сгради от категория по 
пожарна опасност Ф5В, в които се използват и 
съхраняват твърди горими материали, се опре-
деля съгласно колона 3 на табл. 9 независимо 
от площта на горимите материали.
(4) Данните в табл. 9 не се отнасят за 
производства, при които опасните фактори 
на пожара формират критична ситуация за 
по-кратко време и допустимото време за ева-
куация подлежи на изчислително определяне 
(при отделяне на силнотоксични продукти на 
горене, при възможност за взрив или при друга 
бързоескалираща аварийна ситуация).
(5) За защита на евакуационния път и за 
ограничаване разливането на течности извън 
помещения, както и за събиране на течности 
при разлив от производствени апарати и съо-
ръжения, се проектират прагове или бордове 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2. Максималните еди-
нични площи за ограничаване на разлива на 
течности са определени в табл. 9.
(6) Допустимото време за евакуация от 
помещения, в които оборудването работи с 
инертен газ или в които е предвидено авто-
матично пожарогасене, се определя съгласно 
колона 3 на табл. 9.
Таблица 9
Категория на  
производството по  
пожарна опасност
Обем на сградата или 
помещението,
m3
Допустимо време за евакуация в min при ограничаване на въз-
можната площ за разливане на течности до:
50 m2
100 m2
1
2
3
4
Ф5А и Ф5Б
 До 30 000
0,6
0,3
40 000
0,8
0,4
50 000
1,0
0,5
60 000
1,2
0,6
Над 70 000
1,25
0,7
Ф5В
До 15 000
1,0
0,5
30 000
1,6
0,8
40 000
2,0
1,2
Над 70 000
2,0
1,0