Държавен вестник, бр. 6, 2005 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
оръжението), след пряко попадение на мълния
върху мълниезащитната уредба, както и при
ремонтни и други строителни и монтажни ра-
боти, които могат да се отразят негативно вър-
ху състоянието на уредбата.
Чл. 101. (1) Установените несъответствия
при извършване на периодичните и извънред-
ните проверки се регистрират в техническото
досие на мълниезащитната уредба по чл. 97, като
в най-кратки срокове се вземат съответните мер-
ки за отстраняването им.
(2) Техническото досие на мълниезащитна-
та уредба съдържа освен данните по чл. 97 и:
1. протоколи за резултатите от периодични-
те и извънредните проверки;
2. данни за извършените промени и ремонти.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Мълниезащита” е комплекс от техни-
чески мероприятия и средства за защита от
опасни и вредни въздействия на мълнии, с
които се осигурява безопасността на хората и
домашните животни, както и опазването на
сградите, съоръженията, машините, матери-
алите и др. от разрушаване, пожари, взривове
и други увреждания (щети).
2. “Пряко попадение на мълния” е непос-
редствен контакт на мълнията с даден обект,
съпроводен от протичане на тока на мълнията
през обекта.
3. “Точка на срещане” (“точка на попаде-
ние”) е точка, в която мълнията среща земя-
та, сградата, съоръжението или мълниезащит-
ната уредба.
4. “Електромагнитна индукция” е допълни-
телно въздействие на мълнията, обусловено от
индуктиране на напрежение в токопроводими
части на обекта, при прякото є попадение в
близост до обекта.
5. “Електростатична индукция” е допълни-
телно въздействие на мълнията, обусловено от
индуктирането на статични електрически за-
ряди в надземни обекти, което може да предиз-
вика искрене или електрически разряд с опас-
ни потенциали.
6. “Внасяне на опасни потенциали” е прена-
сяне на породени от мълния високи потенциа-
ли в обекта по външни метални комуникации
(естакади, монорелси, тръбопроводи, електри-
чески кабели с метални обвивки и др.).
7. “Мълниезащитна уредба” е комплектна
уредба, която осигурява защитата на сградата,
външното съоръжение или откритото простран-
ство срещу въздействията на мълнии. Тя осигу-
рява защита при преки попадения на мълния и
в случай на необходимост—защита от вторич-
ни явления, свързани с попадения на мълнии.
(В някои чуждестранни стандарти и норматив-
ни документи защитата при преки попадения
на мълния се нарича “външна защита”, а защи-
тата от вторични явления, свързани с попаде-
ния на мълнии—“вътрешна защита”.)
8. “Мълниеприемник” е устройство за прие-
мане на пряко попадение на мълния.
9. “Токоотвод” е проводник, предназначен
да провежда тока на мълнията от мълниепри-
емника до заземителя.
10. “Заземител” е устройство за отвеждане
на тока на мълнията в земята.
11. “Мълниеотвод” е система, състояща се
от мълниеприемник, токоотвод и заземител.
12. “Контролна клема” (“измервателна кле-
ма”) е устройство за разединяване на заземител
от останалата част на мълниезащитната уред-
ба при измерване на съпротивлението на зазе-
мителя спрямо земя.
13. “Заземителен електрод” е елемент или съв-
купност от елементи на заземителя, които осигу-
ряват пряк електрически контакт със земята.
14. “Съпротивление на заземител” е елект-
рическо съпротивление между измервателна
клема и земя. То е равно на отношението на
повишението на потенциала на измервател-
ната клема спрямо потенциала на безкрайно
отдалечена точка и тока, който протича през
заземителя.
15. “Плътност на попаденията” (“плътност
на поразяване от мълния”) е средногодишният
брой на срещанията на 1 km2.
16. “Интензивност на мълниеносната дейност”
е средногодишният брой на мълниите на 1 km2.
17. “Мълниеприемник с изпреварващо дейст-
вие” е прътов мълниеприемник, оборудван със
система за изпреварваща йонна емисия. Изпре-
варващото действие се установява при сравне-
ние с обикновен прътов мълниеприемник, пос-
тавен в същите условия.
18. “Изпреварване на привличането” е опре-
делена експериментално средна стойност  на  раз-
ликата между моментите на привличане на въз-
ходящ лидер за мълниеприемник с изпреварва-
що действие по отношение на обикновен прътов
мълниеприемник. Изразява се в µs.
19. “Външно съоръжение” е самостоятелно
разположено наземно съоръжение, като водо-
охладителна кула, силозна кула, мачта с про-
жектори за осветление на стадиони, антенна
мачта на радио- или телевизионен предавател.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание § 18,
ал. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
§ 3. Наредбата отменя Нормите за проекти-
ране на мълниезащитата на сгради и външни
съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-
14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Ко-
митета по териториално и селищно устройство
(обн., ДВ, бр. 2 от 1988 г.; изм., бр. 10 от 1999 г.
и бр. 84 от 2000 г.) и отпечатани в Бюлетин
“Строителство и архитектура”, бр. 12 от 1998 г.
§ 4. Тази наредба се прилага за мълниеза-
щитни уредби, чието проектиране започва три
месеца след обнародването є в “Държавен
вестник”.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава
министърът на регионалното развитие и благо-
устройството.
Министър: В. Церовски