Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
ране, изграждане и експлоатация на обектите 
и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия (Наредба 
№ 15 от 2005 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) Училищата, детските градини и ясли 
и висшите училища се осигуряват след тех-
нико-икономическа обосновка със системи 
за централно или локално отопление, със 
системи за вентилация и/или климатизация 
за спазване на изискванията за факторите 
на средата. Минималните изисквания към 
параметрите на микроклимата, свързани с 
отоплението, вентилацията и климатизацията 
на типични помещения по видове сгради за 
образование и наука, са дадени в таблица 10.
(3) Помещенията в училища, детски гра-
дини и ясли и висши училища се климати-
зират, когато това е предвидено в заданието 
за проектиране. В тези случаи системите за 
климатизация се проектират при относителна 
влажност на въздуха до 70 % включително. 
(4) Минималният дебит на пресния въздух, 
определен за конкретни помещения съглас-
но таблица 10, се осигурява чрез механична 
вентилация и при условие че въздухът се 
замърсява само вследствие на пребиваващи-
те хора. Необходимото количество пресен 
въздух, подаван в помещенията чрез венти-
лационната система, се определя в заданието 
за проектиране в зависимост от категорията 
на топлинната среда съгласно Наредба № 15 
от 2005 г. 
Чл. 80. При проектирането на асансьорни 
уредби в сгради с повече от един етаж над 
терена се спазват изискванията на Наред-
ба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на 
асансьорни уредби в жилищни и обществе-
нообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.).
Г л а в а  с е д м а
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКС-
ПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
КОНТРОЛИРУЕМИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА 
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ ЗА ОБРА-
ЗОВАНИЕ И НАУКА
Чл. 81. (1) Стените на учебните и работ-
ните помещения, както и комуникационните 
и обслужващите помещения и пространства 
се предвиждат с гладко, матово и устойчиво 
на дезинфекция покритие.
(2) Стените на помещенията с мокри про-
цеси (тоалетни, кухни и перални) се облицоват 
с водонепропускливи строителни продукти на 
височината на вратите.
(3) Стените се боядисват в пастелни тонове, 
с коефициент на отражение на повърхността 
0,4 (за директно осветление) и 0,8 (за инди-
ректно осветление), а таванът се боядисва в 
матовобял цвят с коефициент на отражение 
на повърхността 0,7 – 0,8.
Чл. 82. (1) За постигане на естествена 
вентилация най-малко 50 % от прозорците 
се предвиждат с отваряеми горни крила или 
с възможност за отваряне на долна хоризон-
тална ос.
(2) В специализираните кабинети и лабо-
ратории и в изследователските сектори на 
висшите училища се осигурява механична 
общообменна местна или смесена венти-
лация с оглед спазване на изискванията за 
микроклимата за работа и обучение, както и 
за нормална експлоатация на оборудването.
Чл. 83. При обзавеждането на учебните 
помещения се отчитат антропометричните 
характеристики на учениците и студентите от 
различните възрастови групи и изискванията 
на учебно-възпитателния процес.
Чл. 84. (1) Учебните помещения в сградите 
за образование се проектират така, че да се 
осигури ъгъл между зрителния лъч и фрон-
талната учебна площ, както следва:
1. хоризонтален < 67°;
2. вертикален < 33°.
(2) С оглед запазване зрението на учениците 
се спазват следните изисквания:
1. разстоянието от пода до долния ръб на 
монтиране на учебната дъска е, както следва:
а) за ученици от I – IV клас – 75 – 80 сm;
б) за ученици от IV – VIII клас – 80 – 85 сm;
в) за ученици от IX – XI клас и за студен-
ти – 85 – 90 сm;
2. отдалечеността на учениците от учебната 
дъска (стена) е, както следва:
а) за класни помещения:
– минимална – 2,00 m;
– максимална при едностранно остъкля-
ване – 7,20 m;
– максимална при двустранно остъклява-
не – 9,00 m;
б) за аудитории в училища:
– минимална – 2,40 m;
– максимална – 12,00 m;
в) за аудитории във висши училища:
– минимална – 2,40 m;
– максимална – съобразно капацитета на 
залата.
(3) Минималната отдалеченост на студен-
тите от учебната дъска е 2 m, а максималната 
отдалеченост е в зависимост от предвидените 
технически средства (мултимедия и др.) за 
осигуряване на добра видимост от последния 
ред на аудиторията.
Чл. 85. (1) В помещенията с нормална 
експлоатация в сградите за образование и 
наука всички видове източници на лъчения, 
с изключение на видимата част на електро-
магнитния спектър, не трябва да надвишават 
допустимите нива за здравето и безопасността 
на учащите.