Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 49

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
2. условия, определящи необходимост от
евакуация от помещенията в случай на извън-
редна нужда;
3. икономически обоснована необходимост
за ограничаване на негативни последствия при
смущения в електрозахранването.
(2) Захранванията по ал. 1 трябва да имат
капацитет, надеждност и комплектност, съот-
ветстващи на определената им функция.
Чл. 8. За захранване на електрически уредби
в сгради в зависимост от вида на схемата на
свързване със земя се използват:
1. схема ТN, при която има една точка, свър-
зана директно със земя, а достъпните токопро-
водими части на електрическата уредба са свър-
зани към тази точка посредством защитни про-
водници; прилагат се три вида схеми ТN в зави-
симост от състоянието на неутралния провод-
ник и на защитния проводник, както следва:
а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има
отделен защитен проводник;
б) схема ТN-С-S, при която функциите на
защитния и неутралния проводник са обедине-
ни и се осъществяват посредством един про-
водник (проводник PEN) в част от мрежата;
в) схема ТN-С, при която функциите на за-
щитния и неутралния проводник са обединени
и се осъществяват посредством един провод-
ник (проводник PEN) в цялата мрежа;
2. схема ТТ, при която има една точка на
захранването, свързана директно със земя, а
достъпните токопроводими части на електри-
ческата уредба са свързани към заземители,
електрически отделени от заземяването на зах-
ранването;
3. схема IТ, при която всички тоководещи
части са изолирани от земя, или една точка е
свързана със земя посредством импеданс, а
достъпните токопроводими части на електри-
ческата уредба са свързани към заземители или
поотделно, или общо, или са присъединени към
заземителя на захранването;
4. постояннотокови схеми.
Чл. 9. (1) Всяка електрическа уредба трябва
да се структурира в отделни клонове за:
1. избягване на опасности и ограничаване на
последствията от дефект;
2. улесняване на проверките, изпитванията
и техническата експлоатация.
(2) За частите на електрическата уредба,
които трябва да функционират отделно, така че
техните функции да не се нарушават при изли-
зане от строя на други вериги, се предвиждат
отделни разпределителни вериги.
Раздел II
Външни въздействия
Чл. 10. (1) При проектирането и изгражда-
нето на електрически уредби в сгради се отчи-
тат външните въздействия, на които могат да
бъдат подложени както цялата уредба, така и
нейни части.
(2) Външните въздействия се класифицират,
както следва:
1. температура на околната среда;
2. климатични условия (комбинирани въз-
действия на температура и влажност);
3. надморска височина;
4. наличие на вода;
5. наличие на чужди твърди тела;
6. наличие на корозионни вещества или за-
мърсители;
7. механични въздействия;
8. наличие на флора или плесени;
9. наличие на фауна;
10. наличие на електромагнитни, електро-
статични или йонизиращи въздействия;
11. слънчева радиация;
12. сеизмични ефекти;
13. мълниеносна дейност (керонично ниво);
14. движение на въздуха;
15. вятър;
16. изпълнение на сградата;
17. експлоатация на сградата.
(3) Приложимите за дадена електрическа
уредба външни въздействия, техните характе-
ристики и съответните кодове се определят при
проектирането.
Чл. 11. (1) Температура на околната среда е
температурата на околния въздух на местона-
хождението на електрическата уредба или на
нейна съставна част, като се приема, че тя от-
чита влиянието на други съставни части, инста-
лирани на същото място.
(2) Границите за температура на околната
среда (температурните диапазони) и съответ-
ните кодове са дадени в таблица 1.
Таблица 1
Характеристики
Код
граници на температурния диапазон (°С)
долна
горна
АА1
минус 60
+5
АА2
минус 40
+5
АА3
минус 25
+5
АА4
 минус 5
+40
АА5
 +5
+40
АА6
 +5
+60
АА7
минус 25
+55
АА8
минус 50
+40
(3) Кодовете за температура на околната
среда се прилагат само когато влажността не
оказва влияние.
(4) Средната стойност на температурата за
24-часов период не трябва да е по-висока от
горната граница на температурния диапазон,
намалена с 5 °С.
(5) За някои условия на околната среда може
да се комбинират два от диапазоните, дадени в
таблица 1. За електрически уредби, които са
подложени на температури, различни от тем-
пературите в дадените диапазони, се прилагат
специални изисквания.
Чл. 12. Климатичните условия определят
комбинирани въздействия на температура и
влажност. Характеристиките и съответните
кодове са дадени в таблица 2.