Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
Раздел V
Работа по електропроводна линия при окаче-
на на стълбовете радиотранслационна линия
Чл. 296. (1) На стълбовна линия на ВЛ за
напрежение до 440 V, изпълнена с неизолира-
ни проводници, се разрешава окачване на ра-
диотранслационна линия I клас (фидерна ра-
диотранслационна линия с напрежение до 240 V
вкл.) само след писмено разрешение на соб-
ственика на ВЛ.
(2) Не се разрешава окачване на радиотранс-
лационна линия II клас (фидерна радиотранс-
лационна линия с напрежение над 240 V).
Чл. 297. При изкачване на стълб с окачена
радиотранслационна линия електромонтьорът
извършва проверка за отсъствие на напреже-
ние в радиотранслационната линия. При нали-
чие на напрежение се забранява извършване на
работа на стълба до изключване на напрежени-
ето в радиотранслационната линия.
Чл. 298. При работа на ВЛ за напрежение
до 440 V електромонтьорът от електроразпре-
делителното предприятие стои над проводни-
ците от радиотранслационната линия без до-
пиране на кънките до тях при закрепването си
на стълба.
Чл. 299. (1) Персоналът, който обслужва
радиотранслационна линия, може да извършва
без уведомяване на собственика на стълбовна-
та линия и без изключване на напрежението на
електроразпределителната мрежа: проверка на
проводници, подмяна на ограничителни мост-
чета, куки, изолатори, абонатни трансформа-
тори, съпротивления и др., само когато не се
качва по-високо от най-горния проводник на
радиотранслационната линия.
(2) Работи по радиотранслационна линия,
свързани с изключване на ВЛ, се извършват с
наряд.
Чл. 300. (1) Представител на собственика
на ВЛ има право да проверява на работното
място за наличие на разрешително за работа
и на удостоверения за квалификационна гру-
па на лицата, които работят по радиотрансла-
ционната линия.
(2) При липса или нередовни документи
работата по радиотранслационната линия се
прекратява, а бригадата се отстранява от ра-
ботното място.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ С
НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 301. Тази глава се отнася за въздушни
кабелни линии с напрежение до 1000 V, означа-
вани по-нататък като ВКЛ, изпълнени от:
1. изолирани усукани фазови проводници с
носещ изолиран/неизолиран неутрален провод-
ник, окачени на стълбове или фасади на сгради;
2. изолирани усукани самоносещи се провод-
ници, окачени на стълбове или върху фасади на
сгради.
Чл. 302. Работата по ВКЛ с напрежение до
1000 V се извършва без изключване на напре-
жението, с ползване на диелектрични ръкави-
ци и специализирани инструменти, от персо-
нал, преминал обучение за работа по ВКЛ.
Чл. 303. Когато се налага работа по токово-
дещи части на ВКЛ с изключване на напрежени-
ето, работата по ВКЛ се извършва без заземява-
не на линията в мястото на присъединяване към
разпределителна уредба/табло и при отсъединен
неутрален проводник от нулевата шина.
Чл. 304. (1) Обходи и огледи на ВКЛ се из-
вършват без наряд, от едно лице с трета квали-
фикационна група.
(2) При обходите винаги се приема, че ВКЛ
е под напрежение.
Чл. 305. (1) Лицето, което извършва обход,
може да предприеме действия за обезопасяване
на паднал на земята скъсан кабел за напреже-
ние до 1000 V, като използва съответни изоли-
ращи защитни средства.
(2) Когато обхождащият не може да обезо-
паси паднал на земята скъсан кабел, той неза-
бавно уведомява издаващия нареждането за
обход и изчаква на място нарежданията му.
Чл. 306. Работата при отсичане на дървета
по трасето на ВКЛ с опасност от падане на дър-
вета върху кабелите се извършва с наряд.
Раздел II
Работа по ВКЛ с напрежение до 1000 V
Чл. 307. Работи по ВКЛ, свързани с направа
на изкоп за основа на стълб, изправяне, сваляне
или подмяна на стълб и с качване на стълб, се
извършват по изискванията на глава единаде-
сета, раздел II.
Чл. 308. (1) Габаритните разстояния между
пресичащи се ВКЛ се измерват без изключване
на напрежението.
(2) Измерването на габаритните разстояния
между пресичащи се ВКЛ и ВЛ с допиране до
неизолираните проводници на ВЛ се извършва
с наряд, с изключване на напрежението на ВЛ.
Чл. 309. (1) Измерване на преходно съпро-
тивление на повторни заземители на ВКЛ с
напрежение до 1000 V се извършва без наряд от
две лица с трета квалификационна група.
(2) Измерване на преходно съпротивление
на повторен заземител с откачване на клемно-
то съединение в основата на стълба, когато ВКЛ
е под напрежение, се извършва с диелектрични
ръкавици.
(3) Не се разрешава разкачване на клемно
съединение във верига на неутрален провод-
ник за измерване на преходното съпротивле-
ние на повторен заземител, когато ВКЛ е под
напрежение
(4) Не се разрешава да се докосва заземите-
лен спусък или заземителна клема по време на
измерване.