Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
Приложение № 7
към чл. 287
Периодичност, обхват и норми за изпитване на електродвигатели за променлив ток
Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават,
както следва:
О—изпитвания при основен ремонт;
Т—изпитвания при текущ ремонт;
П—изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).
Периодичност на изпитванията
О
За двигатели на отговорни механизми и за механизми, работещи при тежки условия (повишена темпера-
тура, запрашеност и т.н.)—най-малко 1 път на 2 години.
За двигатели, работещи при нормални условия, периодичността се определя от отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането според местните условия.
Т, П
Периодичността се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането според
местните условия.
Обхват и норми на изпитванията
№
Тип
Наименование
Норми
Забележка
по на изпит-
на изпитването
ред
ването
1
2
3
4
5
1.
Измерване на съпротивле-
Електродвигателите за напрежение
нието на изолацията:
до 1000 V вкл. се измерват с мегаом-
О,Т
а) на намотките на статора
Не се нормира
метър за напрежение 500—1000 V,
(на електродвигателите за
а електродвигателите за напрежение
напрежение над 2 kV или с
над 1000 V—с мегаомметър за нап-
 мощност над 1000 kW се
режение 2500 V
измерва и отношението
R60"/R15")
О,Т
б) на намотките на ротора;
Не се нормира
Извършва се на синхронни елек-
тродвигатели и асинхронни елек-
тродвигатели с навит ротор за нап-
режение над 2 kV или с мощност над
1000 kW с мегаомметър за напре-
жение 2500 V
О
в) на термодвойките;
Не се нормира
Извършва се с мегаомметър за
напрежение 2500 V
О
г) на лагерите
Не се нормира
Извършва се на електродвигатели
за напрежение над 2 kV или с
мощност над 1000 kW по отношение
на фундамента при напълно монти-
рани маслопроводи
2.
О
Изпитване на изолацията с
Изпитвателните напрежения са
напрежение с промишлена
дадени в следващата таблица
честота в продължение на
1 min
3.
О
Измерване на активното
Измерените стойности на съп-
съпротивление на:
ротивленията на намотките на
а) на намотките на статора
различните фази не трябва да се
Извършва се на електродвигатели с
и ротора;
различават една от друга или от
мощност 300 kW и по-голяма
заводските данни с повече
от ±2 %
б) на реостатите и пусково-
Стойностите на съпротивле-
При електродвигателите за нап-
регулиращите съпротивления
нията не трябва да се различа-
режение над 1000 V се измерва на
ват от паспортните, проектните
всички степени. В останалите слу-
или от по-рано измерените с
чаи се измерва общото съпротивле-
повече от ±10 %
ние и се проверява изправността на
отклоненията
4.
О
Измерване на въздушната
Въздушната междина в две диа-
Измерва се на електродвигатели
междина между ротора и
метрално противоположни точки
 с мощност над 100 kW и на двигатели
статора (ако конструкцията
или в  точки, разположени на
на отговорни механизми
на електродвигателя поз-
 90°, не  трябва да се различава
волява)
с повече от ±10 % от средния
размер на междината
5.
О
Измерване на хлабините
Хлабините не трябва да бъдат
на плъзгащите се лагери
по-големи от посочените от
производителя
6.
О
Проверка на работата на
Токът на празен ход не трябва
Извършва се на електродвигатели
празен ход в продължение
да се различава с повече от 10 % за напрежение над 2 kV или с мощ-
на 1 h
от посочения от производителя
ност над 100 kW, а в останалите
случаи— когато условията позволяват