Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ху проводниците на електропроводната линия
под ръководството на отговорния ръководител/
изпълнителя на работата.
Раздел III
Изключване на напрежението
Чл. 143. (1) Изключване на напрежението
се прилага за тоководещи части, по които ще се
работи, както и за тези, които при работа слу-
чайно могат да бъдат допрени или доближени
на разстояние, по-малко от:
1. при напрежение до 35 kV вкл.—1,0 m;
2. при напрежение над 35 kV до 110 kV
вкл.—2,0 m;
3. при напрежение 220 kV—2,5 m;
4. при напрежение 400 kV—4,5 m.
(2) Когато напрежението на тоководещите
части не може да бъде изключено по схемни и
други причини, се поставят временни огражде-
ния на разстояние от тоководещите части не
по-малко от:
1. при напрежение до 1 kV—0,1 m;
2. при напрежение над 1 kV до 20 kV вкл.—
0,35 m;
3. при напрежение 35 kV—0,6 m;
4. при напрежение 110 kV—1,5 m;
5. при напрежение 220 kV—2 m;
6. при напрежение 400 kV—3,5 m.
Чл. 144. (1) Манипулациите за изключване
на напрежението се извършват, като най-нап-
ред се изключат прекъсвачите, а след това раз-
единителите—линейни и шинни.
(2) Лицето, което извършва изключването,
е длъжно да провери и да се убеди, че няма
шунтирани или останали включени контакти
на изключените комутационни апарати.
Чл. 145. (1) Изключването на напрежени-
ето се извършва така, че уредбата/мрежата,
по която ще се работи, да е сигурно отделена
от всички страни, откъдето може да се подаде
напрежение, включително и от обратно транс-
формиране.
(2) Силовите трансформатори се изключват
от всички страни на присъединяване, а на нап-
реженовите измервателни трансформатори
предпазителите на ниската страна се свалят и
поставят предупредителни табели “Не включ-
вай! Работят хора!”.
Чл. 146. (1) Забранява се работа по съоръже-
ния или по части от уредба, които са отделени
само с прекъсвачи от тоководещите части, на-
миращи се под напрежение.
(2) Веригите за дистанционно управление на
задвижванията на разединителите се прекъс-
ват и вложките на предпазителите за операти-
вен ток се изваждат от гнездата. При пневма-
тично задвижване вентилът за въздух към зад-
вижването се затваря и блокира/заключва сре-
щу отваряне.
(3) Задвижванията на разединителите с ръч-
но управление се блокират механично срещу
самоволно включване, в изключено положение.
(4) В РУ с напрежение до 1000 V напрежени-
ето се изключва чрез изваждане на вложките
на предпазителите. Когато изключването е с
комутационен апарат, с недостъпни за оглед
контакти, се извършва проверка за отсъствие
на напрежение на изводите му или на изходя-
щите от него шини/проводници.
Раздел IV
Поставяне на знаци, табели и ограждения
Чл. 147. (1) На всички вентили, ключове и
ръкохватки за управление и задвижване на ко-
мутационните апарати, а също и на основата на
предпазителите, с които може да се подаде нап-
режение към работното място, се окачват табе-
ли “Не включвай! Работят хора!”, а когато на
работното място са поставени преносими зазе-
мители—“Внимание! Заземено!”.
(2) При изключване на разединител с опера-
тивна щанга табелите се окачват върху ограж-
дението или върху специална стойка.
Чл. 148. (1) При работа по въздушна/ кабелна
линия на задвижването на линейния разединител
се окачват толкова табели “Не включвай! Рабо-
тят хора!”, колкото е броят на работещите брига-
ди и табели “Внимание! Заземено!”—колкото е
броят на включените/поставените заземители.
(2) Когато едновременно се работи по въз-
душна/ кабелна линия и нейния линеен разеди-
нител, на задвижването на шинните разедини-
тели се окачват табели “Не включвай! Работят
хора!” и “Внимание! Заземено!”.
(3) Върху временни ограждения на електро-
проводни линии се поставят табели или надпи-
си “Стой! Високо напрежение!”.
Чл. 149. (1) В закрити разпределителни уред-
би на постоянните ограждения на килиите, съ-
седни или срещуположни на работното място,
се окачват табели “Стой! Високо напрежение!”.
(2) Коридори, проходи и места, където не се
разрешава преминаване, се ограждат с прено-
сими ограждения и върху тях да се окачват та-
бели “Стой! Високо напрежение!” с надпис,
обърнат към страната на работното място.
Чл. 150. В ОРУ на подстанции работното мяс-
то се огражда с въже с окачени по него табели
“Стой! Високо напрежение!” с надписа навътре
към ограденото пространство, когато работата
се извършва от земята или по апарати, стоящи
върху отделни фундаменти и конструкции.
Чл. 151. (1) При работа на височина върху
конструкции на подстанция (портали) работ-
ното място върху конструкцията се огражда и
се поставя табела “Стой! Високо напрежение!”
така, че пътят по конструкцията към съседните
тоководещи части да е затворен. Ограждения-
та и табелите се поставят от лице с трета квали-
фикационна група от състава на бригадата под
ръководството на допускащия.
(2) Приземните части на конструкциите,
съседни на конструкцията, по която се изкачва
персоналът, се ограждат с въже и се поставят
табели: “Не се качвай! Опасно за живота!”.