Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
Чл. 112. (1) Взаимодействието между упра­
вляващи системи за безопасност и управлява­
щи системи за нормална експлоатация трябва 
да е предотвратено посредством изолиране, 
избягване на общи връзки или функционална 
независимост.
(2) Когато се използват общи сигнали, се 
осигурява адекватно електрическо разделяне 
и сигналите се класифицират като част от 
управляващата система за безопасност.
(3) Системите за контрол и управление 
на техническите средства, предназначени за 
защита срещу множествени откази и за защи­
та на херметичната конструкция при аварии 
със стопяване на ядрено гориво, трябва да 
са изолирани и в практически възможната 
степен независими от останалите системи за 
контрол и управление. Активните компоненти 
на системите трябва да са резервирани.
Чл. 113. (1) От БПУ трябва да има въз­
можност ЯЦ да се експлоатира безопасно във 
всички експлоатационни състояния както 
автоматично, така и ръчно и да могат да се 
предприемат мерки за поддържане на ЯЦ в 
безопасно състояние или да се възстанови 
безопасното състояние след очаквани екс­
плоатационни събития и аварийни условия.
(2) Разположението на средствата за контрол 
и управление и начинът на представяне на 
информацията трябва да са такива, че опера­
тивният персонал на БПУ да е в състояние 
еднозначно и бързо да определи състоянието 
и поведението на енергийния блок, спазването 
на пределите и условията за експлоатация, 
идентифицирането и диагностиката на авто­
матичното сработване и функционирането на 
системите за безопасност и функционирането 
на системите за управление на аварии.
(3) В проекта се определят вътрешните и 
външните за БПУ събития, които може да 
представляват директна заплаха за неговата 
непрекъсната експлоатация, и разумните прак­
тически мерки за ограничаване на ефектите 
от тези събития.
(4) Оперативният персонал на БПУ трябва 
да е защитен с помощта на бариери срещу 
високи нива на радиация в резултат на ава­
рийни условия, изхвърляне на радиоактивни 
вещества, пожар, взривоопасни или токсични 
вещества.
Чл. 114. (1) От резервния пулт за управление 
(РПУ) трябва да се осъществяват следните 
функции:
1. управление на системите за безопасност;
2. привеждане и поддържане на реактора 
в подкритично състояние;
3. отвеждане на топлината от контура на 
топлоносителя на реактора и от басейна за 
съхранение на отработено гориво;
4. контрол на състоянието на реакторната 
инсталация и на басейна за съхранение на 
отработено гориво.
(2) Блочният пулт за управление и РПУ 
трябва да са физически разделени, електриче­
ски изолирани и функционално независими. 
С технически средства трябва да се изключи 
възможността за едновременно задействане от 
БПУ и РПУ по всеки управляващ компонент, 
както и мерки за изключване на възможността 
за отказ на веригите за управление и контрол 
на БПУ и РПУ по обща причина при посту­
лирани изходни събития.
(3) Резервният пулт за управление се проек­
тира така, че персоналът в него да е защитен 
при условията, предизвикани от вътрешни и 
външни събития, и при аварийни условия. 
Раздел V
Система на контура на топлоносителя на 
реактора
Чл. 115. (1) Системата на контура на 
топлоносителя на реактора и свързаните с 
нея системи за безопасност се проектират с 
достатъчен запас, така че да не се допуска 
превишаване на проектните предели за конту­
ра на топлоносителя на реактора при всички 
експлоатационни състояния.
(2) В проекта се предвиждат устройства 
за намаляване на налягането в контура на 
топлоносителя на реактора и предотвратяване 
на неприемливи изхвърляния на радиоактивни 
вещества в околната среда при всички експло­
атационни състояния и аварии без стопяване 
на ядрено гориво.
(3) Проектът на тръбопроводите на систе­
мите, присъединени към контура на топло­
носителя на реактора, предвижда изолиращи 
устройства за ограничаване изтичането на 
радиоактивен топлоносител и предотвратяване 
на загуба на топлоносител през системи, с 
които си взаимодействат.
Чл. 116. (1) Компонентите, тръбопроводите 
и укрепващите конструкции на контура на 
топлоносителя на реактора трябва да издържат 
всички статични и динамични натоварвания 
и температурни въздействия, възникващи в 
който и да е техен компонент при всички 
експлоатационни състояния и аварии без 
стопяване на ядрено гориво.
(2) Материалите, които се използват за 
производство на компонентите на контура на 
топлоносителя на реактора, се избират така, 
че да се намали тяхната активация и вероят­
ността за развитие на пукнатини и неутронно 
окрехкостяване с отчитане на предполага­
емото влошаване на техните характеристики 
в края на проектния експлоатационен срок 
под въздействието на ерозия, пълзене, умора 
и химични въздействия. 
(3) Проектът предвижда поне три независи­
ми, основани на различен принцип на действие 
системи за ранно откриване на изтичания от 
системата на контура на топлоносителя.