Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
1
2
Вертикален водопроводен клон
13
заедно с водопровода за гореща
вода за битови нужди в инстала-
ционна шахта
Вграден в бетонен под
4
Чл. 51. (1) Откритите водопроводни клоно-
ве (хоризонтални и вертикални) се закрепват
към конструктивните елементи на сградата със
скоби с гумена подложка (неподвижна опора)
или с конзолни подпори (подвижна опора) така,
че водопроводите да не са в директен контакт с
конструктивните елементи на сградата.
(2) На арматурите по водопроводите от пласт-
масови тръби се предвижда самостоятелно не-
подвижно закрепване.
(3) Разстоянието между опорите се опреде-
ля в съответствие с техническата специфика-
ция на тръбите.
(4) Максималните хоризонтални разстояния
между опорите или скобите за закрепване на
тръбите се определят в съответствие с техни-
ческата им спецификация.
Чл. 52. Тръби в инсталационен канал в пода
се проектират на опори, разположени в близост
до съединенията и чупките.
Чл. 53. (1) Не се допуска замонолитване на
тръбите в стените и подовете на сградите.
(2) Вертикалните водопроводни клонове се
проектират в гилзи в местата на преминаване-
то им през подовe и се уплътняват с хидро- и
шумоизолация.
Чл. 54. Хоризонталните водопроводни кло-
нове се проектират с възходящ наклон не по-
малък от 0,005 към водочерпните кранове.
Чл. 55. Водопроводните тръби се разпола-
гат на разстояние от електрическите инстала-
ции, като се спазват изискванията на Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90
и 91 от 2004 г.).
Чл. 56. (1) Светлото разстояние между успо-
редно положени водопроводни тръби се съоб-
разява с дебелината на изолацията, като не може
да е по-малко от:
1. за тръби с диаметър до 40 mm включител-
но—50 mm;
2. за тръби с диаметър над 40 mm—80 mm.
(2) Водопроводът за гореща вода за битови
нужди се проектира винаги над водопровода за
студена вода или встрани от тръбите за студена
вода на разстояние не по-малко от 100 mm.
Чл. 57. (1) Светлото разстояние между успо-
редно разположени водопроводни и канализаци-
онни тръби се съобразява с дебелината на изола-
цията, като не може да е по-малко от 150 mm.
(2) При проектиране на успоредни водопро-
водни и канализационни тръби една над друга
водопроводните тръби се разполагат винаги над
канализационните.
Чл. 58. (1) Водопроводни инсталации с цело-
годишно действие се предвиждат в помещения с
температура на въздуха не по-ниска от 0 °С.
(2) Допуска се проектиране на тръби в помеще-
ния с отрицателна температура на въздуха, в слу-
чай че тръбите са осигурени срещу замръзване чрез
нагревателен кабел с топлоизолация и с термо-
стат с автоматично задействане при понижаване
на температурата на околния въздух под 0 °С.
Чл. 59. В най-ниската точка на хоризонта-
лен водопроводен клон се проектира водочер-
пен кран с холендър.
Чл. 60. (1) Спирателни кранове на разкло-
нената водопроводна инсталация се предвиж-
дат на отклоненията към клозетно казанче, пе-
ралня, съдомиялна машина и бойлер и преди
всеки плувак-вентил.
 (2) Спирателни кранове с изпразнител се
предвиждат, както следва:
1. на отклоненията от главните хоризонтал-
ни водопроводни клонове в сгради над два ета-
жа—в места с осигурен постоянен достъп;
2. на етажните разпределителни водопровод-
ни клонове с оглед изолиране на над 10 водо-
черпни крана;
3. на отклоненията, които се експлоатират
периодично, на клоновете за градински венти-
ли и на клоновете, изложени на опасност от
замръзване;
4. след водонагревателите.
Чл. 61. По сключени хоризонтални и вер-
тикални клонове на водопроводната инстала-
ция и при дълги хоризонтални клонове се пред-
виждат спирателни кранове за осигуряване из-
ключването на отделните клонове при ремонт.
Чл. 62. (1) Защитно устройство срещу обра-
тен поток съгласно БДС EN 1717 се проектира,
както следва:
1. на главния циркулационен клон—преди
свързването му с водонагревателя;
2. на водопровода за студена вода—преди во-
донагревателя;
3. при свързване към сградната водопровод-
на инсталация на съоръжение, което ползва и
изменя питейната вода (съдомиялна машина,
кафе и сок машина и др.), и/или на водочерпен
кран за гъвкава връзка;
4. когато са предвидени съоръжения за мес-
тно третиране на питейната вода—преди свър-
зването им с водопроводната инсталация.
(2) За всички отводнителни и изпускателни
устройства по водопроводната инсталация се
предвижда въздушно прекъсване към тяхното
отводняване в канализационната инсталация
съгласно БДС EN 1717.
Чл. 63. (1) За отстраняване на въздуха от
главните хоризонтални водопроводни клонове
в най-високите им точки при водопроводни
инсталации с горно разпределение се предвиж-
да автоматично обезвъздушаване.
(2) При главните хоризонтални водопровод-
ни клонове с горно разпределение се осигуря-
ват мероприятия срещу наводняване или нав-
лажняване на по-долните етажи.