Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 102

СТР.  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  8
Чл. 435. (1) Преди входа на пътен тунел с 
управляващи и експлоатационни съоръжения 
се препоръчва извършването на контрол за га-
барита по височина на ППС и техните товари.
(2) Мерките по ал. 1 трябва да осигурят не-
обходимата сигнализация за спирането и от-
клоняването на извънгабаритните по височина 
ППС на подходящо място преди тунела. С мер-
ките се осигурява и възможност за спиране на 
извънгабаритното по височина пътно превозно 
средство на подходящо място преди тунела и 
недопускане навлизането му в него.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 436. За осигуряване на пожарната безо-
пасност пътният тунел се проектира, изгражда 
и използва по такъв начин, че в случаите на 
възникване на пожар:
1. да са предвидени мерки за ограничаване 
на възникването и разпространяването на огъ-
ня и дима в тунела;
2. да са предвидени мерки срещу разпро-
страняването на пожара и дима към съседни 
пожарни секции (части от тунела, отделени с 
пожарозащитни прегради);
3. да е осигурена устойчивостта на конструк-
цията на тунела за определен период от време;
4. да са осигурени условия участниците в 
движението да могат да напуснат тунела сами 
(без превозните средства) или да бъдат спасени 
с други средства;
5. да са предвидени мерки за отвеждане на 
продуктите на горене извън тунела;
6. да са създадени условия за безопасност на 
спасителните екипи.
Чл. 437. От гледна точка на пожарната безо-
пасност документацията за действията по пла-
нирането обхваща:
1. пригодността на терена спрямо заобика-
лящите конструкции, особено по отношение на 
възможните свободни разстояния и разстояни-
ята за безопасност от конструкцията;
2. предварително разделяне на тунела в по-
жарни секции;
3. предварително определяне на количество-
то вода за пожарогасене, дали и как може да 
се захрани тунелът с вода за пожарогасене (хи-
дранти, връзки);
4. осигуряването на пътища за достъп и зони 
за разгръщане, предназначени за спасителните 
екипи;
5. очакван метод за вентилация на тръбата 
на тунела;
6. очаквана система за евакуация от тръбата 
на тунела;
7. необходимостта от създаване на пожарна 
станция.
Чл. 438. Възможните разделяния, източници 
на вода за пожарогасене, трасетата на водопро-
водите и връзките, пътищата за достъп и зоните 
за разгръщане се нанасят върху плановете на 
терена и тунела.
Чл. 439. (1) Документацията, свързана с про-
ектирането на пожарната безопасност на път-
ния тунел, съдържа:
1. разделяне на тунела на пожарни секции;
2. определяне на риска от пожар на пожар-
ните секции;
3. конструктивни изисквания;
4. изисквания към маршрутите за евакуация;
5. изисквания към оборудването;
6. изисквания към пожарогасителното обо-
рудване;
7. изисквания към вентилацията при пожар.
(2) Чертежите трябва да включват информа-
ция относно системите за пожароизвестяване 
и пожарогасене, пожарните секции, устойчи-
востта на пожар на конструкциите, отоплител-
ното, вентилационното и климатичното обо-
рудване, противопожарно и пожарогасително 
оборудване, помощни материали за пожарна 
защита, местоположението и размерите на зо-
ните за разгръщане и др. Схемата трябва да 
показва местоположението на маршрутите за 
евакуация, нишите за пожарни хидранти, ава-
рийните станции, пътни отбивки и други по-
добни съоръжения.
Чл. 440. За предвидените извън тунела сгра-
ди, помещения и съоръжения се прилагат изис- 
кванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. на 
МВР и МРРБ за строително-технически прави-
ла и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) (Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. на МВР и МРРБ).
Чл. 441. За удовлетворяване на съществено-
то изискване за пожарна безопасност по чл. 169, 
ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и 
влагат продукти с оценено и удостоверено съот-
ветствие със съществените изисквания, опреде-
лени с наредбите по Закона за техническите из-
исквания към продуктите. Строителните проду-
кти се придружават от документите по Наредба 
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за 
влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 442. Мерките за пожарна безопасност 
(конструктивна, пожароизвестяване и пожаро-
гасене) в подземните помещения се предвиждат 
въз основа на оценката на риска. Мерките не 
може да са по-ниски от изискванията към по-
мещения със същото предназначение в сгради 
на повърхността с първа или втора степен на 
огнеустойчивост (не по-ниска от втора степен), 
предвидени в Наредба № Із-1971 от 2009 г. на 
МВР и МРРБ.
Раздел ІІ
Пожарни секции
Чл. 443. С цел предотвратяване и огранича-
ване на разпространяването на пожара подзем-
ните изработки в пътните тунели се разделят на 
пожарни секции. Като отделни пожарни секции 
в тунела се проектират:
1. тръба на тунела – тази пожарна секция 
може да включва аварийните станции, кабелни 
канали, канали на отоплителното, вентилаци-
онното и климатичното оборудване и вентила-
ционните шахти (фиг. 31а);