Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 96

СТР.  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
детски отделения, отделения за термична трав-
ма, центрове за хемодиализа, се проектират 
устройства и съоръжения за допълнително 
третиране на питейната вода, когато със за-
данието за проектиране се изисква достигане 
до определени качества на водата.
(6) Водата за специфични медицински 
нужди трябва да отговаря на съответните 
медицински стандарти и на заданието за 
проектиране.
(7) Водата, използвана за производство на 
гореща наситена пара (като стерилизационна 
среда), трябва да е в съответствие с БДС EN 
285 A2:2010 „Стерилизация. Стерилизатори с 
водна пара. Големи стерилизатори“ и с ка-
чества, еквивалентни най-малко на качествата 
на питейната вода.
(8) Водопроводната инсталация в местата 
за обработка и стерилизация на медицинските 
изделия се проектира с устройства и съоръже-
ния за допълнително третиране на водата за 
постигане на изискваното качество на водата 
и с изпускателни кранове за намаляване на 
обема на остатъчната вода.
(9) Във всички помещения за провеждане 
на лечебни процедури се осигуряват мивки с 
течаща студена и топла вода с температура 
съгласно заданието за проектиране. 
(10) За ограничаване на инфекции, причи-
нени от бактерията Legionella, се предвиждат 
подходящи методи и средства за профилактика 
на сградната инсталация за гореща вода.
(11) Санитарно-хигиенните помещения 
към болничните стаи, ползвани от хора с 
увреждания, се проектират в съответствие с 
изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за 
поддържане, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително 
за хората с увреждания.
(12) В специализираните болници за ак-
тивно лечение по педиатрия санитарните 
прибори се монтират на височина така, че 
да са достъпни за ползване от деца.
Чл. 144. Отпадъчните води от функцио-
налните структури на лечебните заведения се 
подлагат на задължително третиране преди 
заустването им в сградната канализационна 
инсталация или в канализационната система 
на урбанизираната територия, както следва:
1. от инфекциозни и физиатрични отделе-
ния – предвижда се най-малко обеззаразяване;
2. от лаборатории, екарисаж за изгаряне 
на отпадъци, миялни и помещения за работа 
с радиоактивни материали – предвижда се 
третиране на отпадъчните води до достигане 
на нормите за заустване в канализационната 
система;
3. от калолечебни помещения и помещения 
за съхранение и регенерация на калта – оси-
гурява се калоулавяща арматура преди от-
веждането на отпадъчните води;
4. от помещения за подготовка на гипсови 
апликации – предвиждат се утайници за гипс 
с обем не по-малък от 0,1 m3.
Чл. 145. В операционните и родилните зали, 
в отделенията за анестезиология и интензивно 
лечение, в отделенията за термична травма и 
отглеждане на недоносени деца не се допуска 
разполагането на подови сифони.
Чл. 146. В случаите, когато в сградите на 
лечебните заведения се изисква да се проек-
тира водопроводна инсталация за минерална 
вода, тя трябва да отговаря на следните спе-
цифични изисквания:
1. да е изпълнена от тръби, които не про-
менят физикохимичния състав на минералната 
вода, и от материал и антикорозионно покри-
тие, устойчиви на състава на минералната вода;
2. водопроводната инсталация за термална 
вода да е проектирана с подходяща топлои-
золация;
3. за минерални води, съдържащи газови 
компоненти, да се проектират напорни во-
допроводи;
4. максималната скорост на минералната 
вода в главните клонове на сградната водо-
проводна инсталация за минерална вода да 
е, както следва: 
а) за минерални води, несъдържащи га-
зови компоненти, и за термални минерални 
води – 0,8 m/s;
б) за минерални води, съдържащи газови 
компоненти – 0,5 m/s;
5. резервирането на минерална вода се 
допуска само при доказана необходимост;
6. нормите за разхода на вода за лечебни 
процедури, количеството процедури в час, 
оразмерителният разход за лечебната проце-
дура и разчетната температура се приемат 
съгласно техническите параметри на монти-
раните съоръжения, определени със заданието 
за проектиране.
Раздел ІІІ
Изисквания към системите за отопление, 
охлаждане и вентилация
Чл. 147. (1) Системите за отопление, ох-
лаждане и вентилация, в т.ч. системите за 
изграждане на технически „чисти помещения“, 
в лечебните заведения се проектират съгласно 
Наредба № 15 от 2005 г. 
(2) Системите за отопление се проектират 
като високоефективни системи за осигурява-
не на нормативните температури на въздуха 
през зимния период чрез поддържането им 
в определени граници в пространствата на 
лечебните заведения.
(3) Системите за охлаждане се проектират 
като високоефективни системи за климати-
зация на въздуха и осигуряване на топлинен 
комфорт в лечебните заведения чрез под-
държане на температурата и относителната 
влажност на въздуха в определени граници, в