Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
на икономиката и енергетиката (МИЕ), след кое-
то се предоставя на Държавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране (ДКЕВР) и се публику-
ва, за да бъде достъпен за всички съществуващи и
потенциални ползватели на електропреносната
мрежа.
Раздел IV
Предоставяне на информация за целите на
планирането
Чл. 17. Електроенергийният системен оператор
разработва плановете за развитие на електропренос-
ната мрежа на базата на следната информация:
1. прогноза за развитието на електрическите
товари и потреблението на електрическа енергия от
отделните разпределителни предприятия;
2. постъпили искания от потребители, присъеди-
нени към електропреносната мрежа, за промяна на
потребяваната електрическа мощност и енергия;
3. постъпили искания на нови потребители на
електроенергия за присъединяване към електро-
преносната мрежа;
4. постъпили искания от производители на елек-
трическа енергия за промяна на производствените
мощности;
5. постъпили искания на нови производители на
електроенергия за присъединяване към електро-
преносната мрежа;
6. постъпили искания от разпределителните пред-
приятия за изменения на присъединяванията;
7. постъпили искания на ползватели на мрежата
за обмен на електроенергия с ползватели на мрежи
на други електроенергийни системи (ЕЕС).
Чл. 18. (1) Посочената в чл. 17 информация се
предоставя на електроенергийния системен опера-
тор от ползвателите на електропреносната мрежа в
частта, отнасяща се до тяхната дейност.
(2) Информацията за потреблението или за про-
изводствените мощности на ползвателите на елект-
ропреносната мрежа, която има класифициран ха-
рактер, се използва от електроенергийния системен
оператор само за прогнозиране на потоците на мощ-
ност и за плана за развитие.
Г л а в а  т р е т а
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОС-
НАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи положения
Чл. 19. Основната цел на правилата за присъеди-
няване към електропреносната мрежа е да бъдат
осигурени:
1. нормална работа на присъединявания ползва-
тел при запазване на необходимата сигурност, безо-
пасност и качество на работа на електроенергийна-
та система след неговото включване;
2. възможност за преносното предприятие да
изпълнява лицензионните си задължения за пренос
на електрическа енергия чрез създаването на техни-
чески, проектни и експлоатационни изисквания към
ползвателите при присъединяването им към елект-
ропреносната мрежа;
3. ненакърняване условията за ползване на мре-
жата от други ползватели.
Чл. 20. (1) Първоначално присъединяване на
ползвател към електропреносната мрежа, както и
увеличение на необходимата предоставена мощност
(за потребител) или увеличение на инсталираната
мощност (за производител) на присъединен ползва-
тел се допуска, ако:
1. ползвателят е изпълнил изискванията, посо-
чени в Наредбата за присъединяване на произво-
дители и потребители на електрическа енергия към
електропреносната и електроразпределителните
мрежи;
2. са изпълнени техническите, проектните и екс-
плоатационните изисквания, посочени в действащите
наредби и правила за работа на електропреносната
мрежа, от кандидатстващите за присъединяване към
електропреносната мрежа ползватели;
3. ползвателят е сключил договор за присъеди-
няване с преносното предприятие.
(2) Взаимоотношенията, възникващи във връз-
ка с разпоредбите по тази глава, се уточняват и
договарят:
1. за новоприсъединявани ползватели на елект-
ропреносната мрежа—в договорите за присъединя-
ване, които те сключват с преносното предприятие;
2. за вече присъединени ползватели на електро-
преносната мрежа—в договорите по чл. 62 и/или в
нови договори за присъединяване за предвидените
случаи в чл. 4, ал. 1, т. 2—8 от Наредбата за присъ-
единяване на производители и потребители на елек-
трическа енергия към електропреносната и разпре-
делителните електрически мрежи.
Раздел II
Технически параметри на електропреносната мрежа
Чл. 21. (1) Проектните и експлоатационните па-
раметри за номиналните напрежения и допустими-
те отклонения от тях в електропреносната мрежа и
в местата на присъединяване на ползвателите при
нормална работа са, както следва:
Номинални
Допустими
напрежения, kV
отклонения
110
98 kV І U І 123 kV
220
198 kV І U І 245 kV
400
380 kV І U І 420 kV
750
712 kV І U І 787 kV
(2) Поддържаните стойности на напрежението
в отделните възли на електропреносната мрежа се
определят и регулират от електроенергийния сис-
темен оператор, а в подстанции (РУ) за присъеди-
няване на електроразпределителни мрежи—коор-
динирано с оператора на електроразпределител-
ната мрежа.
(3) Преносното предприятие, електроенергийни-
ят системен оператор и ползвателите избират съо-
ръженията на електроенергийната система и съоръ-
женията за присъединяваните на електроенергий-
ните обекти така, че колебанията на напрежението
при къси съединения и/или пренапрежения да не
смущават нормалната им работа.
(4) Устойчивостта на ползвателите трябва да
бъде запазена, докато стойността на напрежение-
то в мястото на присъединяване е і 80 % от номи-
налната.
(5) С цел предотвратяване на каскадни изключ-
вания и нарушаване на баланса между производство
и потребление по време на къси съединения в елек-
троенергийната система ползвателите трябва да
приемат без смущения краткотрайни понижени стой-
ности на напрежението, както следва: