Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) Извънредните изпитвания по ал. 1 се
извършват след ремонтни работи или при съм-
нение за нараняване на кабелите при изкопни
работи по трасето.
Чл. 798. (1) За експлоатацията на силовите
маслонапълнени кабели за 110 kV и по-високо
се съхранява резерв от кабелно масло в съот-
ветствие със състоянието им и с местните усло-
вия на работа.
(2) Приборите и съоръженията за маслени
проби, съдовете за пренасяне на течен азот и
приспособленията за замразяване на кабелите
се поддържат в изправно състояние и готовност
за изпълняване на предназначението си.
Чл. 799. (1) На кабелните линии през опре-
делен период, установен с вътрешна инструк-
ция, се измерват товарите и напреженията в
дадени точки от кабелната мрежа.
(2) В съответствие с резултатите от измер-
ванията по ал. 1 се извършват корекции на ре-
жима и схемите на работа.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  о с м а
ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ
Чл. 800. При предаване на заземителните
уредби или на техни елементи (заземители) за
експлоатация освен документацията, съдържа-
ща се в глава втора, се представят и протоколи
с измерените специфични съпротивления на
почвата и съпротивленията на заземителната
уредба/заземителите.
Чл. 801. За електрическите уредби с напре-
жение до 1000 V с директно заземена неутрала
се измерва пълното съпротивление на контура
“фаза-неутрален проводник”, “фаза-защитен
проводник” и/или “фаза-проводник PEN”.
Чл. 802. (1) Всеки елемент от електрическа-
та уредба, който подлежи на заземяване, се
присъединява към заземител с отделен заземя-
ващ проводник.
(2) Забранява се последователното свързва-
не на заземяващите проводници на няколко
елемента от електрическа уредба.
Чл. 803. (1) Заземяващите проводници се
свързват към заземители или заземени конст-
рукции чрез заварка или специални клеми, а
към корпуси на машини, апарати, стълбове на
ВЛ—с винтови съединения.
(2) Заземяващите проводници се защитават
от корозия, а проводниците, положени на от-
крито, се маркират с отличително оцветяване.
Чл. 804. (1) Съпротивлението на заземител-
ните уредби се измерва:
1. след монтаж, основен ремонт или преуст-
ройство на уредбите;
2. при откриване по стълбовете на ВЛ с нап-
режение 110 kV и по-високо на следи от елект-
рическа дъга или разрушаване на изолатори;
3. в подстанциите с въздушни електропро-
водни изводи с напрежение 20 kV и по-високо—
най-малко веднъж на 10 години;
4. в мрежите с напрежение 20 kV с монтира-
ни на тях разединители и/или средства за защи-
та от пренапрежения и на стълбовете със зазе-
мители в населени места, както и на стълбове-
те за мрежите с ниско напрежение с повторни
заземители на неутралния проводник—най-
малко веднъж на 5 години;
5. по избор на 2 % от стълбове в участъци с
агресивни свличащи се или лошопроводими
почви—най-малко веднъж на 10 години.
(2) Измерванията се извършват през перио-
дите с най-малка проводимост на почвата през
годината.
Чл. 805. За периодично контролиране на със-
тоянието на заземителните уредби се извършват:
1. проверка за наличието и състоянието на
връзката между заземителя и заземяваните
елементи, включително за свързаните към за-
земителната уредба естествени заземители—
най-малко веднъж на 10 години;
2. измерване на допирното напрежение в
електрическите уредби, изпълнени по нормите
за допирно напрежение;
3. измерване на пълното съпротивление на
контура “фаза-неутрален проводник” и “фаза-
защитен проводник” по чл. 801—най-малко вед-
нъж на 5 години.
Чл. 806. (1) Състоянието на елементите на
заземителите по отношение на корозия се про-
верява с разкриване на почвата най-малко вед-
нъж на 10 години, както следва:
1. в електрическите уредби в местата, които
са подложени най-силно на корозия, както и в
близост до заземените неутрали на силовите
трансформатори, вентилните отводи, разедини-
телите със стационарни заземители;
2. на стълбовете със заземители на ВЛ—при
влошено преходно съпротивление, установено
с измерване по избор на 2 % от стълбовете.
(2) В зависимост от интензивността на коро-
зията проверките могат да се извършват на по-
кратък период, а процентът на проверяваните
заземители на стълбовете да бъде по-голям.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  д е в е т а
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
Чл. 807. За организиране на експлоатацията
и поддържането на средствата за защита от вът-
решни и външни пренапрежения на енергийни-
те обекти се комплектуват и поддържат актуал-
ни схеми сведения и данни, както следва:
1. схема на мълниезащитата с очертания на
защитните зони на мълниеотводите, осветител-
ните мачти, високите метални и железобетон-
ни конструкции;
2. схема на заземителното устройство с дан-
ни за дължината и количеството на заземите-
лите, означенията на местата на присъединява-
не на устройствата за защита от пренапреже-
ния, заземяващите проводници към съоръже-
нията и порталите с мълниеотводи;