Държавен вестник, бр. 87, 2002 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
да изготви и да представи документи, чрез които
се потвърждава съответствието на всички мате-
риали с техническите спецификации.
(2) За основните елементи под налягане за
съоръжения от категории II, III и IV докумен-
тите по ал. 1 трябва да са под формата на удос-
товерение, в което се посочват извършените
специфични изпитвания на продукта.
(3) Когато производителят на материали има
сертифицирана система за осигуряване на ка-
чеството от орган за сертификация на системи
по качеството и е извършено специфично оце-
няване на материалите, счита се, че удостове-
рението, издадено от производителя, доказва
съответствието на материала с изискванията
на този раздел.
Раздел V
Специфични изисквания към някои съоръже-
ния под налягане
Чл. 48. За съоръженията по чл. 49 и 50 наред
с изискванията на раздели I—IV се отнасят и
специфичните изисквания по този раздел.
Чл. 49. (1) Съоръженията под налягане, заг-
рявани с пламък или по друг начин, застрашени
от прегряване, включват:
1. съоръжения за производство на пара или
гореща вода съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3, като пар-
ни или водогрейни котли, загрявани с пламък,
паропрегреватели и междинни паропрегрева-
тели, котли утилизатори, котли за изгаряне на
отпадъци, котли с електрически нагреватели
или електродни котли и тенджери под наляга-
не, включително принадлежащите им части, и
при необходимост—системи за обработка на
подаваната вода и за захранване с гориво;
2. съоръжения за топлинни процеси, раз-
лични от тези за производство на пара и горе-
ща вода съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, като нагре-
ватели за химически и други подобни процеси
и съоръжения под налягане за хранителната
промишленост.
(2) Съоръженията по ал. 1 трябва да се из-
числяват, проектират и конструират така, че да
се избегне или да се намали рискът от значи-
телно намаляване на херметичността в резул-
тат на прегряване. В зависимост от случая трябва
да се осигури:
1. съоръжаване с подходящи средства за бе-
зопасност, чрез които да се ограничат експло-
атационните параметри—подаване и отвежда-
не на топлина, и при необходимост—нивото на
флуида, така че да се избегне рискът от локално
или общо прегряване;
2. при необходимост—възможност за взема-
не на проба за контрол на качествата на флуи-
дите с цел да се избегне рискът, свързан с отла-
гания и/или корозия;
3. предвиждането на необходими мерки за
отстраняване на риск от повреди вследствие на
отлагания;
4. възможност за безопасно отвеждане на
остатъчната топлина след изключване на съо-
ръжението;
5. мерки за избягване на опасно натрупване
на запалими смеси от гориво и въздух или сре-
щу обратен удар на пламъка.
Чл. 50. Проектирането и изграждането на
тръбопроводите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и 5 трябва да
осигуряват:
1. предотвратяване по подходящ начин на
риска от претоварване вследствие на недопус-
тимо изместване или възникване на сили над
допустимите, например върху фланцеви съеди-
нения, връзки, силфонни елементи или гъвка-
ви тръби, което може да се извърши чрез опо-
ри, ребра, анкерно закрепване, съосност или
предварително напрягане;
2. при тръбопроводи за газообразни флуиди,
в които може да се образува кондензирала теч-
ност, да се предвидят устройства за дренаж за
отстраняването є от най-ниско лежащите точ-
ки, за да се предотвратят повреди от хидравли-
чен удар или корозия;
3. отчитане на потенциални опасности от тур-
болентност или завихряне на потока, като се
спазват съответните изисквания на чл. 23;
4. отчитане на риска от умора на материала
вследствие на вибрации в тръбопровода;
5. при тръбопроводи за флуиди от група 1—
предприемане на подходящи мерки, за да се
изключват отвеждащите тръби, които поради
размерите си представляват значителен риск;
6. намаляване до минимум на риска от не-
предвидено източване на флуида; точките за
отвеждане да са ясно означени върху неподвиж-
ната част на тръбопровода с данни за съдържа-
щия се флуид;
7. лесна и безопасна поддръжка, преглед и
ремонт на подземните тръбопроводи чрез по-
сочване на разположението и трасето им в тех-
ническата документация.
Раздел VI
Специфични количествени изисквания за някои
съоръжения под налягане
Чл. 51. Допустимото общо мембранно нап-
режение при преобладаващи статични натовар-
вания и при температури извън обхвата, в кои-
то има значително пълзене, не трябва да преви-
шава по-малката от следните стойности в зави-
симост от използвания материал:
1. 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20—за феритни сто-
мани, вкл. нормализирана (нормализирана вал-
цована стомана), с изключение на дребнозър-
неста стомана и стомана със специална термо-
обработка;
2. 2/3 от Re/t—за аустенитни стомани с отно-
сително удължение след разрушаване над 30 на
сто; или
3. 5/6 от Re/t и 1/3 от Rm/t—за аустенитни сто-
мани, когато относителното удължение след
разрушаване е над 35 на сто;
4. 10/19 от Re/t и 1/3 от Rm/20 —за нелегирани
и нисколегирани лети стомани;
5. 2/3 от Re/t—за алуминий;
6. 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20—за алуминиеви
сплави, с изключение на дисперсно закалени
сплави.