Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
Чл. 94. (1) За сгради и външни съоръже­
ния с проста конфигурация (правоъгълни и 
цилиндрични) и без наличие на експлозивна 
опасност се допуска използване на опростена 
процедура за определяне на компонентите на 
риска и на нивото на мълниезащита, дадена в 
приложение № 4.
(2) За сгради със сложна конфигурация, 
както и при наличие на пожарна и експло­
зивна опасност или на културно наследство се 
използва пълният набор от инструменти, даден 
в специализираните стандарти.
Раздел III
Мълниезащитни зони
Чл. 95. При проектирането по нива на 
мълниезащита външната и вътрешната мълние­
защита се разглеждат като съвкупност, а мъл­
ниезащитните зони се разглеждат комплексно, 
но последователно – по отношение на преките 
попадения на мълнии и електромагнитните 
въздействия. 
Чл. 96. Мълниезащитните зони (LPZ) са 
показани на фиг. 16. Те се определят по след­
ния начин:
1. LPZ ОА – външна зона, застрашена от 
възможни преки попадения на мълния и мак­
симално електромагнитно поле;
2. LPZ ОВ – външна зона, защитена при 
преки попадения на мълния, но застрашена от 
максимално електромагнитно поле; вътрешните 
мрежи могат да бъдат подложени на импулсни 
токове на мълния;
3. LPZ 1 – вътрешна зона, защитена при 
преки попадения на мълния, в която токовете 
на мълнията са ограничени чрез разклоняване 
на тока на мълнията и устройства за защита 
на границите на зоната; електромагнитното 
поле на мълнията може да бъде намалено чрез 
пространствено екраниране;
4. LPZ 2....n – вътрешна зона, в която то­
ковете на мълнията са много ограничени чрез 
разклоняване на тока на мълнията и устройства 
за защита на границите на зоната; електромаг­
нитното поле на мълнията е ограничено основно 
чрез допълнително пространствено екраниране.
На фигурата са използвани следните озна­
чения:
 – сграда (мълниезащитна 
зонa LPZ 1)
S1 – пряко попадение върху 
сградата
 – мълниеприемни сис­
теми
S2 – попадение в близост до 
сградата
 – токоотвод
S3 – попадение върху мре­
жи за обществени услуги, 
навлизащи в сградата
 – заземителна уредба
 – помещение (мълниеза­
щитна зона LPZ 2)
S4 – попадение в близост до 
мрежи за обществени услу­
ги, навлизащи в сградата
 – навлизащи в сграда­
та мрежи за обществени 
услуги
 – ниво на земята
О – еквипотенциална 
връзка чрез защитни 
устройства срещу пре­
напрежения
r – радиус на фиктивната 
търкаляща се сфера
SPD – зони на преход 
от една мълниезащит­
на зона в друга
ds – безопасно разстоя­
ние срещу интензивно 
магнитно поле
Фиг. 16. Видове мълниезащитни зони LPZ
Чл. 97. За спазване на изискванията за съот­
ветната мълниезащитна зона преходът от една 
мълниезащитна зона към друга се извършва с 
технически средства, както следва:
1. от LPZ ОА към LPZ ОВ (SPD ОА/ОВ) – мъл­
ниезащитна уредба за защита при преки попа­
дения на мълния;
2. от LPZ ОВ към LPZ 1 (SPD ОВ/1) – ус­
тройства за защита от пренапрежения при входа 
на мрежите за обществени услуги;
3. от LPZ 1 към LPZ 2....n (SPD 1/2.....n) – до­
пълнителни средства за защита от пренапре­
жения и допълнителни екрани при преходите 
на всяка една от зоните.
Чл. 98. (1) За определяне на зоните, защитени 
при преки попадения на мълнии, на вида на 
мълниеприемниците и на местата за тяхното 
разполагане се използват следните методи:
1. метод на фиктивната търкаляща се сфера;
2. метод на мълниезащитния ъгъл;
3. метод на мълниезащитната мрежа.
(2) Методите по ал. 1 може да бъдат изпол­
звани както самостоятелно, така и комбинирано.
Чл. 99. (1) Методът на фиктивната търкаляща 
се сфера е подходящ за всички случаи. При този 
метод фиктивна търкаляща се сфера обхожда 
обекта, който ще се защитава, във всички 
възможни направления. При това местата на 
допиране на сферата до обекта определят места­
та на мълниеприемниците. Мълниеприемникът 
или мълниеприемниците се разполагат така, че 
сферата да не се допира до обекта, а само до 
елементите на мълниезащитната уредба, както 
е показано на фиг. 17.