Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 33

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
(4) На изолиращо електрозащитно средст-
во, съставено от няколко части, се маркира
само една от частите му.
Чл. 25. Неиздържалите изпитването елект-
розащитни средства се маркират със знак за
несъответствие.
Чл. 26. (1) Резултатите от изпитванията на
електрозащитните средства се регистрират в
дневник на лабораторията съгласно приложе-
ние № 3.
(2) За изпитаните електрозащитни средства
освен регистрацията в дневника по ал. 1 се из-
готвя и протокол съгласно приложение № 4.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ИЗОЛИРАЩИ ЩАНГИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 27. Изпитванията по тази глава се отна-
сят за изолиращи щанги, използвани в електри-
ческите уредби и по електропроводните линии
с напрежение от 1 до 400 kV, предназначени за:
1. оперативна работа—манипулации с раз-
единители, замяна на предпазители и други;
2. измерване (проверка на изолацията по
електропроводни линии и в подстанции);
3. поставяне и сваляне на преносими заземи-
тели;
4. освобождаване на пострадал от електри-
чески ток;
5. подаване на високо напрежение в изпит-
вателни лаборатории.
Чл. 28. Изпитванията не сe отнасят за щан-
ги, предназначени за работа:
1. в среда, съдържаща токопроводим прах;
2. в среда с агресивни пари и газове с пови-
шена концентрация;
3. под дъжд и при снеговалеж.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 29. Изолиращите щанги не се подлагат
на механични изпитвания.
Чл. 30. Електрически изпитвания се извърш-
ват на изолиращите щанги за напрежение над
1 kV. Изолиращите щанги за напрежение до 1 kV
включително не се изпитват електрически.
Чл. 31. Електрическата якост на изолацията
се изпитва на:
1. изолиращите части на манипулационни и
измервателни щанги, както и тези в изпитва-
телните лаборатории за подаване на високо
напрежение;
2. изолиращата част на преносими заземи-
тели;
3. главите (накрайниците) на измервателни
щанги за контрол на елементите на изолаторни
вериги за напрежение 110 kV и по-високо.
Чл. 32. Изпитвателното напрежение се по-
дава на изолиращата част на щангите съгласно
чл. 19. Електродът до дръжката на щангата се
поставя до ограничителния пръстен от страна-
та на изолиращата част.
Чл. 33. Изпитвателното напрежение за изо-
лиращата част на щангите, приложено с про-
дължителност една минута, e:
1. за всички видове изолиращи щанги, с из-
ключение на тези от комплекта на преносими
заземители—100 kV на 300 mm (3,3 kV на 1 cm
дължина от изолиращата част);
2. щанги от комплекта на преносими зазе-
мители—30 kV на 300 mm (1 kV на 1 cm дължи-
на от изолиращата част).
Чл. 34. Изпитвателното напрежение за гла-
вите (накрайниците) на измервателните щанги
е 30 kV в продължение на 5 min.
Чл. 35. Непосредствено след изпитване на
електрическа якост изолиращата част на щан-
гите се проверява с опипване на ръка за локал-
ни нагрявания от диелектрични загуби.
Чл. 36. Електрическата якост на изолаци-
ята за всички видове изолиращи щанги, без
измервателните, се изпитва най-малко един
път на 24 месеца, освен ако производителят
не е посочил друго, както и след всеки ре-
монт. Измервателните щанги се изпитват на
всеки 12 месеца.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и подго-
товка за използване
Чл. 37. Изпитаните изолиращи щанги се
съхраняват в предвидените от производителя
калъфи.
Чл. 38. Преди използване щангите с нас-
тавна конструкция се проверяват с развиване
и завиване на винтовото съединение между
работната и изолиращата част за отсъствието
на заклинване или корозия (за метални съе-
динители).
Г л а в а  п е т а
ИЗОЛИРАЩИ КЛЕЩИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 39. Изпитванията по тази глава се от-
насят за изолиращи клещи, предназначени за
замяната на предпазители и поставянето и сва-
лянето на изолиращи покрития (вложки) в
електрическите уредби с напрежение над 1 до
35 kV вкл.
Чл. 40. Не се изпитват изолиращи клещи,
изолиращата част на които съдържа хартиено-
бакелитови материали, а се връщат на прите-
жателя им за брак.