Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
'
t
λ
U
0,457 B
d
=
+
	
(3.20).
5.2.2. Коефициент на топлопреминаване 
през подова плоча върху земя (без подземен 
етаж) с топлинна изолация по периферията
Подовата плоча върху земя може да има 
топлинна изолация, положена като хоризон­
тални или вертикални ленти по периферията, 
както схематично е показано на фиг. 1 и 2.
	
Фиг. 1	
Фиг. 2
В тези случаи коефициентът на пренос на 
топлина включва допълнителна добавка за 
отчитане на ефекта от изолацията: 
(
)
(
)
g
g
g,e
H
U.A
P. Ψ
Ψ
=
+
+
	
(3.21),
където 
g,e
Ψ
е коефициентът на линейно топ­
лопреминаване, отчитащ наличие на топлинна 
изолация по периферията, W/mK; има отрица­
телна стойност; влиянието на този коефициент 
може да се отчете директно в коефициента на 
топлопреминаване U по формулата:
g,e
o
'
2Ψ
U
U
B
=
+
	
(3.22).
В тази формула с Uo е означена стойността 
на коефициента на топлопреминаване, опре­
делена по т. 5.2.1.
При хоризонтално положена изолация, 
както е показано на фиг. 1, стойността на 
коефициента  g,e
Ψ
 се изчислява по формулата:
g,e
t
t
λ
D
D
Ψ
ln
1
ln
1
π
d
d
d






= −
+
−
+






′
+







  	
(3.23),
където:
D е широчината на топлоизолационната 
ивица, m;
d′  – дебелината на топлоизолационната 
ивица, определена по формулата:
n
n
d
R λ
d
,m
′ =
−
,	
(3.24)
Rn – съпротивлението на топлопроводност 
на топлоизолационната ивица, m2K/W;
dn – дебелината на топлоизолационната 
ивица, m.
При вертикално положена изолация, както 
е показано на фиг. 2, стойността на коефици­
ента 
g,e
Ψ
 се изчислява по формулата:
g,e
t
t
λ
2D
2D
Ψ
ln
1
ln
1
π
d
d
d






= −
+
−
+






′
+







	
(3.25),
където D е дълбочината на топлинната изо­
лация под нивото на земята, m.
5.2.3. Коефициент на топлопреминаване 
при отопляем подземен етаж
Коефициентът на топлопреминаване U през 
подземен етаж се определя по формулата:
g
x
1
1
U
U
U
=
+
	
(3.26),
където: 
g
g
1
U
R
=
 е коефициентът на топлопре­
минаване през пода на подземния етаж;
Rg – термичното съпротивление на пода 
на подземния етаж, m2K/W;
Ux е еквивалентен коефициент на топло­
обмен между сутерена и околния въздух чрез 
топлопреминаване през стените на подземния 
етаж над земята и вентилиране на сутерена.
5.2.3.1. Коефициентът на топлопреминаване 
Ug през пода на подземния етаж се определя 
чрез еквивалентната дебелина dg:
dg = w + l (Rsi + Rg + Rse)	
(3.27)
по формулата:
'
g
'
g
g
2λ
πB
U
ln
1
d
πB
d


=
+




+

	
(3.28).
Ако подът на подземния етаж е на дъл­
бочина z, по-голяма от 0,5 m под нивото на 
земята, е необходимо да се отчете и топ­
лопреминаването през стените, които са в 
контакт със земята. Една възможност за това 
е коефициентът на топлопреминаване Ug да 
се изчисли като сума от две съставящи по 
формулата:
bw
g
bf
zPU
U
U
A
=
+
	
(3.29),
където:
Ubf e коефициентът на топлопреминаване 
през пода на подземния етаж в контакт със 
земята, W/m2K;
Ubv – коефициентът на топлопреминаване 
през стените на подземния етаж в контакт 
със земята, W/m2K;
A – площта на пода на подземния етаж, m2.
5.2.3.2. Коефициентът на топлопреминаване 
Ubf през пода на подземния етаж се изчислява 
при следните условия:
а) при 
'
t
(d
0,5 z)
B
+
<
 (неизолиран или сла­
бо изолиран под), където z е височината на 
стената от пода до повърхността на терена, 
коефициентът Ubf се определя по формулата:
 
'
bf
'
t
t
2
B
U
ln
1
d
0,5 z
B
d
0,5z


l
π
=
+




+
π
+
+

	
(3.30);
б) при 
'
t
(d
0,5 z)
B
+
≥
 (добре изолиран под) 
коефициентът Ubf се определя по формулата: