Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
напрежение не по-високо от 15 % от фазното
напрежение за продължително време и не по-
високо от 30 % в продължение на един час.
Чл. 815. (1) В мрежите с напрежение 6 ч 20 kV
като правило се използва плавно регулиране
тока на дъгогасителните реактори с регулато-
ри с автоматична настройка на тока на компен-
сация.
(2) При ръчно регулиране тока на дъгогаси-
телните реактори стойностите за настройка се
определят по измереното разстройване на ком-
пенсацията.
Чл. 816. (1) При заземяването на неутралата
през активно съпротивление се спазват изиск-
ванията:
1. активното съпротивление се присъединя-
ва към неутралата на трансформатор/генера-
тор/синхронен компенсатор посредством раз-
единител; не се допуска изключване на разеди-
нителя при наличие на земно съединение в
мрежата;
2. стойността на активното съпротивление
осигурява протичането на ток, достатъчен за
чувствителна и селективна работа на земните
защити;
3. стойността на активния ток в мрежите без
директно свързани към тях генератори и елек-
трически двигатели, протичащ през активното
съпротивление при земно съединение, е не по-
голяма от 300 А, но е по-голям от капацитивния
ток на мрежата при земно съединение.
(2) При мрежи с директно свързани генера-
тори и двигатели не се допуска максималният
ток, протичащ през активното съпротивление,
да предизвика повреда в стоманата на статор-
ните пакети.
(3) Не се изисква защита от пренапрежения
на неутралата на трансформатора и свързаното
към него активно съпротивление.
Чл. 817. При комбинирано устройство на
заземяване на неутралата—дъгогасителен ре-
актор, паралелно на който е включено активно
съпротивление, устройството се присъединява
към неутралата посредством прекъсвач.
Чл. 818. В електрическите уредби 6—35 kV с
вакуумни прекъсвачи независимо от начина на
заземяване на неутралата се предвиждат сред-
ства за защита от комутационни пренапреже-
ния. Отказът от защита срещу комутационни
пренапрежения се обосновава.
Чл. 819. В мрежа с изолирана неутрала или
с компенсация на капацитивните токове се до-
пуска работа при наличие на земно съединение
за времетраене, както следва:
1. при въздушни и кабелни линии—до от-
страняване на повредата във възможно най-кра-
тък срок;
2. за мрежа с генераторно напрежение  и за
мрежа с включени двигатели за високо напре-
жение—съгласно чл. 671, ал. 2 и 3.
Чл. 820. (1) Отземяването на неутралата на
трансформаторите за напрежение 110—220 kV,
както и действието на релейните защити и сис-
темната автоматика се осъществяват по такъв
начин, че при различните оперативни и аварий-
ни (ръчни и автоматични) изключвания да не
се отделя участък от мрежата или шинната
система без включен към него трансформатор
със заземен звезден център.
(2) Защитата от пренапрежение на неутра-
лата на трансформаторите с намалена изола-
ция в сравнение с тази на линейните изводи се
изпълнява с вентилни отводи.
(3) При изолация на неутралата, равностой-
на на изолацията на линейните изводи, вентил-
ните отводи на линейните изводи осигуряват
цялостната защита на трансформатора от пре-
напрежения.
Чл. 821. (1) Неизползваните (отворените)
намотки за ниско/средно напрежение на сило-
вите трансформатори и автотрансформатори се
свързват в звезда/триъгълник и се защитават
от пренапрежения с вентилни отводи, присъе-
динени към изводите на всяка фаза.
(2) Неизползваните намотки, които конст-
руктивно не са разположени между намотки с
по-високо напрежение и се намират най-близ-
ко до магнитопровода, се защитават от прена-
прежение чрез заземяване на неутралата или
на една от фазите.
(3) Не се изисква защита на неизползваните
намотки ниско напрежение, ако към тях има
постоянно включена кабелна линия с дължина
не по-малка от 30 m и заземена броня.
Чл. 822. (1) В електрическите уредби 110 и
220 kV, за да не се създават условия за появата
на пренапрежения, предизвикани от самопро-
изволно изместване на неутралата на система-
та или от опасни ферорезонансни явления, опе-
ративните превключвания започват със зазе-
мяване на неутралата на трансформатора,
включван към ненатоварена шинна система,
към която са свързани напреженови измерва-
телни трансформатори от електромагнитен тип.
(2) Преди отделяне от мрежата на ненатова-
рена шинна система, към която са свързани
напреженови измервателни трансформатори от
електромагнитен тип, неутралата на захранва-
щия трансформатор се заземява.
(3) Оперативните действия с прекъсвачите,
на които контактите са шунтирани с конденза-
тори, се извършват така, че напреженовите
измервателни трансформатори от електромаг-
нитен тип не остават свързани през конденза-
торите към захранващите шини.
(4) При възникване на непълнофазен режим
на захранване на трансформатор, работещ с
изолирана неутрала, и при самото му протича-
не не се допускат оперативни превключвания,
свързани със заземяване на неутралата му.
Чл. 823. (1) Не се допуска в електрически
мрежи с напрежение 110 kV и по-високо при
оперативни превключвания и в аварийни режи-
ми повишаване на напрежението с промишле-
на честота (50 Hz) на съоръженията над разре-
шеното от производителя.