Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 65

БРОЙ  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
9. релейните защити и устройства за ав-
томатика и препоръки за техните настройки;
10. системите за автоматично регулиране 
и техните настройки;
11. мерките за защита от пренапрежения;
12. съоръженията за телемеханика;
13. средствата за връзка с оператора на 
електрическата мрежа;
14. вида, броя и мястото на монтиране на 
средствата за търговско измерване.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният 
мрежови оператор посочва и:
1. разходи за дейности за повишаване 
на преносната способност на съответната 
електрическа мрежа като елемент от це-
ната по ал. 5, т. 4, когато тези дейности са 
необходими за присъединяване на обекта и 
инвестиционната програма на оператора не 
предвижда изпълнението им в договорените 
срокове за присъединяване, представлява-
щи част от общите разходи, определена въз 
основа на пропорционалното съотношение 
между присъединената мощност на обекта и 
допълнителните преносни възможности, които 
ще бъдат осигурени в съответната мрежа;
2. информация, че:
а) операторът на съответната електрическа 
мрежа започва изпълнението на дейностите 
по проектиране за повишаване на преносната 
способност на мрежата в тримесечен срок от 
сключване на договора за присъединяване, в 
който същите са предвидени;
б) строително-монтажните дейности за 
повишаване на преносната способност на мре-
жата започват след сключване на договори за 
обекти с присъединена мощност не по-малко 
от 75 на сто от предвиденото повишение на 
преносната способност на мрежата;
в) разходите за проектиране подлежат на 
възстановяване на оператора и в случаите, в 
които строително-монтажните дейности не 
бъдат извършени поради неизпълнение на 
условията по буква „б“;
г) заявителят може да заплати изцяло 
общите разходи за дейностите по т. 1, като, 
ако в срок от 10 години от извършване на 
дейностите операторът използва създадения 
свободен капацитет за присъединяване на 
други обекти, в цената за присъединяване 
на този обект се включва част от извърше-
ните разходи за повишаване на преносната 
способност на мрежата, пропорционална на 
присъединяваната мощност; в тримесечен 
срок от заплащане на посочената сума опе-
раторът я възстановява на лицето, заплатило 
изцяло общите разходи; в случай че разходите 
за повишаване на преносната способност на 
мрежата са заплатени от повече от едно лице, 
операторът разпределя сумата пропорционално 
на направените от тях плащания.
3. разходи като елемент от цената по ал. 5, 
т. 4, които заявителят дължи във връзка със 
заплатени и извършени по искане на друго 
лице или лица дейности за повишаване на 
преносната способност на мрежата, пропор-
ционално на присъединяваната мощност на 
обекта.
(4) Съответният мрежови оператор определя 
вида, местоположението и устройството на 
съоръженията за присъединяване в съответ-
ствие с изискванията:
1. на органа, който одобрява инвестицион-
ния проект и издава разрешението за строеж 
и/или за поставяне, когато издаването им е 
задължително съгласно разпоредбите на За-
кона за устройство на територията;
2. на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 
от Закона за енергетиката;
3. на техническите спецификации на съ-
ответния мрежови оператор.
(5) В условията за присъединяване се оп-
ределят и:
1. задълженията на страните по изграждане 
на присъединяването;
2. крайният срок за присъединяване;
3. задълженията на страните по предос-
тавяне на вещни права на територията на 
имота и/или осигуряване на сервитутни права 
в имоти на трети лица;
4. прогнозната цена се представя заедно 
с описание на включените в нея обосновани 
разходи, свързани с присъединяването на 
обекта, като в случаите по чл. 80, ал. 2 се 
посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 5.
(6) Съответният мрежови оператор опре-
деля ниво на напрежението в зависимост от:
1. присъединяваната мощност;
2. преносната възможност на съществува-
щата електрическа мрежа;
3. плановете за развитие на съответната 
мрежа.
(7) За обекти за съхранение на електрическа 
енергия, които се присъединяват към разпре-
делителната мрежа, не се допуска работа в 
„островен режим“.
(8) При инсталирана мощност на обект 
за съхранение на електрическа енергия, по-
голяма от 10,8 kW, задължително се изисква 
изграждането на симетрична трифазна гене-
рираща система.
(9) В случаите по чл. 80, ал. 2 поставени-
те допълнителни технически изисквания и 
условия от оператора на електропреносната/
съответната електроразпределителна мрежа 
се включват към условията и техническите 
изисквания на оператора на електроразпре-
делителната/затворената електроразпредели-
телна мрежа.
(10) Сроковете за изготвяне и предоставяне 
на становище са:
1. 40 дни за оператор на електроразпреде-
лителна/затворена електроразпределителна 
мрежа от датата на постъпване на искането;