Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 152

СТР.  152	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
№ по 
ред
Предназначение 
на помещенията
Q,
kW.h/m2
1
2
3
3.26.
Магазин за канцеларски про­
дукти
192
3.27.
Магазин за кожени изделия
192
3.28.
Магазин за подови настилки
360
3.29.
Магазин за спиртни напитки
192
3.30.
Магазин за спортни стоки
220
3.31.
Магазин за телевизори, компютри 
и друга подобна техника
120
3.32.
Магазин за хранителни стоки
100
3.33.
Месарница
12
3.34.
Музей
80
3.35.
Обувен магазин
192
3.36.
Общежитие, почивен дом
100
3.37.
Обществена столова
72
3.38.
Обществени бани, сауни, басейни
15
3.39.
Оръжеен магазин
100
3.40.
Офиси, помещения в сгради за 
административно обслужване
117
3.41.
Помещения в сгради за битови 
услуги
170
3.42.
Помещения в сгради за граждан­
ски ритуали без места за сядане, 
танцови и спортни зали без места 
за сядане 
20
3.43.
Пощенски клон
90
3.44.
Приемни сгради на летища, же­
лезопътни гари, автогари, морски 
и речни гари, станции на въжени 
линии
75
3.45.
Ресторант, казино
100
3.46.
Селскостопански магазин
190
3.47.
Складове към жилища в жилищ­
ни сгради
250
3.48.
Сладкарница
120
3.49.
Тавански помещения
170
3.50.
Театрални сцени
220
3.51.
Телевизионно студио, киностудио
100
3.52.
Универсален магазин
170
3.53.
Учебни помещения
80
3.54.
Хотел, мотел
86
3.55.
Цветарски магазин
24
3.56.
Църкви, помещения за посети­
тели в сгради с религиозно и 
култово предназначение
50
3.57.
Строителен хипермаркет
100
Забележки:
1. За помещения с друго функционално 
предназначение се приема топлинният потен­
циал на помещение със сходно предназначение.
2. За складове и магазини с височина на 
складиране/съхраняване на продукти над 
4 m топлинният потенциал се увеличава 
пропорционално на всеки започнати 4 m от 
височината на складиране/съхраняване на 
продуктите, като не се допуска интерполация. 
Това изискване не се прилага за случаите, 
когато е проектирана защита със спринклерна 
пожарогасителна инсталация с вътрешносте­
лажни спринклери или с ESFR спринклери.
3. За помещения, които не са дадени в 
таблицата и които имат зони с различно 
предназначение, плътността на топлинното 
натоварване (Q) се изчислява като средноп­
ретеглена стойност, както следва:
където:
F1, F2,…, Fn е площта на зона с определено 
функционално предназначение, m2;
Q1, Q2,…, Qn – плътността на топлинното 
натоварване в съответната зона, kW.h/m2;
F – площта на помещението, m2.
4. Плътността на топлинното натоварване 
в складове към магазини се приема както 
тази в магазина.
5. Не се изисква отвеждане на дима и топ­
лината от помещения на хладилни камери 
с температура по-ниска или равна на 5 °C.“
§ 320. В приложение № 10 се правят след­
ните изменения и допълнения:
1. Думите „съгласно БДС EN 60529+A1:2004“ 
се заменят със „съгласно БДС EN 60529 „Степе­
ни на защита, осигурени от обвивката (IP код)“.
2. Изображението се изменя така:
„
“
3. В таблица 1, колона 3, номер по ред 1 и 2 
след думата „достатъчно“ се добавя „изо­
лационно“.
4. В таблица 3:
а) в колона 3, номер по ред 7 и 8 изрече­
нието „Да не навлиза вода в количества.“ се 
заличава.
б) създава се номер по ред 9:
„
9 Защита срещу 
водна струя с 
високо наля­
гане и темпе­
ратура
Водата, подавана с високо 
налягане и висока темпе­
ратура върху обвивката от 
всяка посока, не трябва да 
оказва вредно въздействие.
“