Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
Чл. 95. При извършване на товаро-разто-
варните работи с взриво- и пожароопасни ма-
териали се спазват изискванията на марки-
ровката и предупредителните надписи на опа-
ковката.
Чл. 96. Не се допуска извършването на това-
ро-разтоварни работи с взриво- и пожароопас-
ни вещества и материали при работещи двига-
тели и без осигурено заземяване на транспорт-
ните средства.
Чл. 97. (1) Не се допуска съхраняването и
транспортирането на леснозапалими течности
в съдове, предизвикващи статично електричес-
тво, и в такива, които не са електропроводими.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага в слу-
чаите, когато са изпълнени конструктивни и
технологични решения за предотвратяване об-
разуването или отвеждането на статично елек-
тричество.
Чл. 98. Транспортирането на взривоопасни
и пожароопасни вещества и материали, места-
та за разтоварване, изискванията към съответ-
ните превозни средства и знаците за обознача-
ване са в съответствие със:
1. БДС ISO 6309;
2. Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (АДР) (ДВ,
бр. 28 от 1995 г.);
3. Правилника за международен железопъ-
тен превоз на опасни товари (РИД).
Раздел IV
Изисквания за пожарна и аварийна безопас-
ност при извършване на огневи работи
Чл. 99. (1) В заповедта по чл. 11, ал. 1 собс-
твениците или ръководителите на обектите оп-
ределят:
1. постоянните места за извършване на огневи
работи и тяхното противопожарно осигуряване;
2. условията и реда за извършване на огневи
работи на временните места;
3. реда за разрешаване извършването на ог-
неви работи и упълномощеното за това лице;
4. местата, където огневите работи се забра-
няват или се допускат след вземане на необхо-
димите мерки за пожарна безопасност и при
пълно спиране на производството;
5. условията и реда за безопасно извършване
на ремонтни и монтажни дейности, свързани с
огневи работи, в помещения, където се работи
с пожароопасни и взривоопасни материали;
6. изискванията, които се предявяват към
външни строително-монтажни организации и
търговци, наемани за извършване на ремонт-
ни и монтажни дейности, свързани с огневи
работи;
7. организацията за извършване на огневи
работи в извънработно време, празнични, по-
чивни дни и при влошени атмосферни условия
за ликвидиране последствията от аварии;
8. реда за уведомяване на РСПАБ за начало-
то и края на огневите работи в пожаро- и взри-
воопасна среда;
9. организацията, подготовката и инструк-
тажа на ръководителите и изпълнителите на
огневи работи;
10. изискванията за пожарна безопасност при
съхраняване на заваръчните агрегати и съоръ-
жения след работа.
(2) При промяна на условията, при които е
издадена заповедта, се издава нова, съобразена
с настъпилите изменения.
Чл. 100. (1) Огневите работи се извършват
на постоянни и временни места.
(2) Постоянни места са тези, които предс-
тавляват специално пригодени помещения с
осигурена вентилация и (или) открити площад-
ки, които се оборудват с противопожарни уре-
ди и съоръжения.
(3) Временни са местата, където се извърш-
ват огневи работи извън определените посто-
янни места.
Чл. 101. (1) За извършването на огневи ра-
боти на временните места се попълва акт (при-
ложение № 3), който се регистрира в дневник
(приложение № 4).
(2) Актът за извършване на огневи работи се
издава от определеното със заповедта лице или
от собственика или ръководителя на обекта.
(3) В акта се определя ръководителят на
огневите работи за всеки отделен случай.
(4) Ръководител на огневите работи може да
бъде ръководителят на обекта или лице, назна-
чено на длъжността главен механик, началник
на ремонтна работилница, технолог и други
лица, притежаващи техническо образование.
(5) За постоянните места по чл. 100, ал. 2 акт
за извършване на огневи работи не се изисква.
Чл. 102. Актът за извършване на огневи ра-
боти на временни места се издава за срок до три
дни, при условие че характерът на работата в
посочения срок не се изменя.
Чл. 103. (1) При наличие на условия за обра-
зуване на взривоопасни концентрации от пари
или газове лицето, издаващо акта, организира
вземането на проба за анализ на средата на все-
ки два часа, резултатите от която се отразяват
в протокол за определяне на взривната опас-
ност (приложение № 5).
(2) В протокола по ал. 1 се дава заключение
за възможността за извършването на огневи
работи.
Чл. 104. Актът за извършване на огневи ра-
боти и протоколът за определяне на взривната
опасност задължително се съхраняват до три
дни от определеното длъжностно лице, което
осъществява дейността по ПАБ в обекта, или
от звеното за пожарна и аварийна безопасност,
където има създадено такова по чл. 120а и 120б
ЗМВР. В случай на пожар или експлозия те се
предават на разследващите органи.
Чл. 105. (1) При основни ремонти, преуст-
ройства, реконструкции и модернизации на
цехове, съоръжения и други, свързани с огневи
работи, собственикът или ръководителят на
обекта утвърждава план за осигуряване на ПАБ,
който включва: