Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
3. управлението, техническата и оператив-
ната документация;
4. автоматичните системи за управление;
5. метеорологичното осигуряване;
6. опазването на околната среда;
7. блоковите уредби;
8. електропроводите и арматурата;
9. контрола върху състоянието на метала;
10. спомагателните съоръжения.
Чл. 158. При проектиране на обектите по
чл. 148 се спазват изискванията на Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
Чл. 159. Съчетанията на товарните състо-
яния, необходими за доказване сигурността
на носещите конструкции на съоръженията
към обектите по чл. 148, се съставят така, че
да бъдат отчетени всички възможни небла-
гоприятни ситуации при едновременното дейс-
твие на постоянните и временните натовар-
вания и въздействия.
Чл. 160. (1) Товарните състояния и режи-
мите за работа на въздушните електропровод-
ни линии се определят при спазване изисква-
нията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройст-
вото на електрическите уредби и електропро-
водните линии.
(2) При авариен режим вследствие разкъс-
ване на проводници към натоварванията по ал. 1
се включват и:
1. опорните реакции на оборудването от тем-
пературни въздействия;
2. вътрешните моменти и сили от темпера-
турни натоварвания на стоманобетонните кон-
струкции;
3. натоварванията от разлики в налягането;
4. ударните натоварвания върху конструк-
цията.
Чл. 161. Стоманорешетъчните стълбове за
високо напрежение не се проверяват за съчета-
ния от натоварвания при земетръс.
Чл. 162. (1) Стълбовете и порталите за висо-
ко напрежение, определени с Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите уред-
би и електропроводните линии, се проектират
като пространствени, статически неопредели-
ми рамки.
(2) Конструкциите на съоръженията по ал. 1
могат да бъдат изпълнени изцяло от стоманени
или стоманобетонни елементи и предварител-
но се съгласуват с възложителя.
(3) Звената от стоманорешетъчните конст-
рукции на стълбове и портали за високо напре-
жение се проектират с дължини, кратни на 6 m,
като се допуска при съответна технико-иконо-
мическа обосновка те да се проектират и с по-
големи дължини, кратни на 3 m.
Чл. 163. Хидроизолацията на подземните
части на сградите се предвижда на 0,50 m над
максималното възможно ниво на подпочвени-
те води, като при възможност се избягват екс-
плоатационни коти под кота ± 0,00 m.
Чл. 164. Тежките технологични съоръжения
се проектират на кота ± 0,00 m. Изключения се
допускат само при доказана необходимост и след
обезпечаване на конструктивната и технологич-
ната сигурност на съоръженията.
Чл. 165. (1) Порталите на носещите шини и
на изводите се оразмеряват и изпълняват като
крайни или междинни в съответствие с място-
то им в уредбата и с изискванията на Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии.
(2) За открити разпределителни уредби се
използват:
1. изводни портали със и без връх за мълние-
защитно въже;
2. шинни портали;
3. междинни портали;
4. трафопортали;
5. други портални конструкции и стойки.
(3) Товарните състояния и режимите за ра-
бота на порталните конструкции се определят
в съответствие с изискванията на Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
(4) За авариен режим на работа порталите се
оразмеряват, както следва:
1. на едностранно теглене от проводниците;
2. в процес на прехвърляне на окачванията
от срещуположното поле, от които се получава
най-голям огъващ или усукващ момент.
(5) Допуска се стоманорешетъчните порта-
ли да не се проверяват за съчетания от нато-
варвания при земетръс, когато нямат концен-
трирани маси.
Чл. 166. (1) Носещите конструкции на стъл-
бовите трансформаторни постове, използвани
едновременно и за стълбове на електропрово-
дите, се оразмеряват като опъвателни или край-
ни стълбове, като се отчитат натоварването от
съоръженията и допълнителното натоварване
при обслужването им.
(2) Стълбови (мачтови) трансформаторни
постове се проектират при спазване изисква-
нията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройст-
вото на електрическите уредби и електропро-
водните линии.
Чл. 167. (1) Не се допуска фундиране на съ-
оръжения за пренос и разпределение на елек-
трическа енергия в свлачищни райони.
(2) При наличие на високи подпочвени води
фундаментите се проверяват за воден подем.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
 ЕНЕРГИЯ
Чл. 168. (1) Обектите и съоръженията по чл. 2
се изграждат при спазване на одобрените про-
екти и на правилата и нормативите, които се