Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
„(4) При евакуацията на 16 – 50 човека по 
стълбища, които не са вити (спираловидни), но 
включват стъпала с форма в хоризонталната 
проекция, различна от правоъгълната, се при­
лагат следните изисквания:
1. светлата широчина на стъпалото по вът­
решната ходова линия (на разстояние 0,30 m 
навътре от най-тясната част на стъпалото или 
от проекцията на ограничаващия го парапет) 
е не по-малка от 0,23 m;
2. светлата широчина на стълбищното рамо 
е най-малко 1,2 m;
3. от външната страна на стълбищното рамо 
се предвижда предпазен парапет.“
§ 40. Основният текст на чл. 53, ал. 3 се 
изменя така:
„(3) Коридорите с еднопосочна евакуация и 
с дължина над 10 m (от вратите на най-отда­
лечените помещения до мястото с възможност 
за алтернативна евакуация) се отделят от при­
лежащите им помещения със самозатварящи 
се димоуплътнени врати с огнеустойчивост не 
по-малка от:“
§ 41. В чл. 55 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в сгради или части от тях съгласно чл. 12, 
ал. 1 от всички класове на функционална по­
жарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), 
при които броят на хората в най-населения етаж 
е повече от 50 и/или броят на хората в сгра­
дата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е 
повече от 100; за същите сгради (или части от 
тях съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъде 
проектирано аварийно евакуационно осветление 
в помещения с възможност за едновременно 
пребиваване на до 15 човека, с изключение на 
помещенията по ал. 5, т. 8;“
б) създават се т. 4 и 5:
„4. в помещения с възможност за едновре­
менно пребиваване на над 15 човека, разполо­
жени в подземни етажи на строежи от всички 
класове на функционална пожарна опасност (с 
изключение на Ф1.3 и Ф1.4);
5. в евакуационни коридори и фоайета, разпо­
ложени в подземни етажи на строежи от всички 
класове на функционална пожарна опасност (с 
изключение на Ф1.3 и Ф1.4).“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „като се предвиждат светещи знаци, 
съдържащи пиктограма“.
3. В ал. 4 думите „Приложно осветление“ 
се заменят с „Приложения на осветлението“.
4. В ал. 5:
а) в основния текст след думите „се разпо­
лагат“ се добавя „най-малко“;
б) в т. 9 думите „бутоните за пожароизвестя­
ване“ се заменят с „ръчните пожароизвестители“.
§ 42. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „следните техни­
чески средства и сигнали“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. системи за гласово сигнализиране, в т.ч. 
с възможност за излъчване на предварително 
записани съобщения – за строежи от всички 
класове на функционална пожарна опасност, 
в които е предвидено поне едно помещение с 
възможност за едновременно пребиваване на 
повече от 100 човека, с изключение на подкласове 
Ф1.3 и Ф1.4, за сгради с максимална височина 
на пребиваване на хора над 25 m – с изключение 
на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и 
за сгради от всички класове на функционална 
пожарна опасност с атриуми;
2. системи за звукова сигнализация на всеки 
етаж – за строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5, оборудвани с пожа­
роизвестителни системи.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Системите за гласово сигнализиране се 
проектират при спазване изискванията на СД 
CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни системи. 
Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, 
въвеждане в експлоатация, използване и под­
държане на система за гласово сигнализиране 
на тревога“. Когато строежът е оборудван с 
пожароизвестителна система, задействането на 
системата за гласово сигнализиране се извършва 
чрез пожароизвестителната система, а когато 
строежът не е оборудван с пожароизвестителна 
система, задействането на системата за гласово 
сигнализиране се извършва чрез ръчно управ­
ление на системата за гласово сигнализиране.
(3) Пожароизвестителните системи и сис­
темите за звукова сигнализация се проектират 
при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 
„Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания 
за планиране, проектиране, монтиране, въвежда­
не в експлоатация, използване и поддържане“.“
§ 43. В чл. 57 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „газообразно 
гориво“ се добавя „непосредствено“;
б) в т. 1 накрая се добавя „(с изключение на 
евакуационни пътища в помещения)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за 
помещения от подклас на функционална по­
жарна опасност Ф1.2, ако същите са със стенно 
прозоречно остъкление с площ не по-малка от 
10 % от площта на пода и от всеки подземен и 
полуподземен етаж са осигурени най-малко два 
евакуационни изхода, водещи към независими 
евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5.“
§ 44. В чл. 58 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя 
така:
„(1) За строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за 
повече от 400 човека, както и за строежи от клас 
Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се 
определя изчислителното време за евакуация 
по следните методи:
1. метод „дължина на евакуационния път“ – за 
помещения, предназначени за не повече от 50 
човека;