Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
Чл. 48. Предавателно-приемателната доку-
ментация за шинопроводи и открити шинни
магистрали съдържа:
1. протокол за измерване на съпротивлени-
ето на изолацията;
2. протокол за сфазировката на шинопрово-
ди и на открити шинни магистрали.
Чл. 49. Предавателно-приемателната доку-
ментация за комплектни екранирани токопро-
води с въздушно охлаждане съдържа:
1. протокол за проверка на качеството на
съединенията (болтови, заваръчни, пресови);
2. протокол за изпитване на изолацията с
повишено напрежение;
3. протокол за проверка на устройствата за
принудително охлаждане на токопровода.
Чл. 50. Предавателно-приемателната доку-
ментация за въздушни електропроводи съдържа:
1. акт за приемане на трасето;
2. дневник на работите за изпълнението на
монолитни бетонни фундаменти за стълбовете;
3. дневник за монтажа на сглобяемите сто-
манобетонни фундаменти за стълбовете;
4. дневник за монтажа на стълбовете;
5. дневник за изправянето на стълбовете;
6. акт за приемане на изправените стълбове
за монтаж на проводниците и на мълниезащит-
ните въжета;
7. протокол за контролна проверка на стре-
лата на провеса на проводниците и габаритите;
8. дневник за съединението на проводници-
те и заземителните въжета;
9. акт за преглед на пресичанията на елект-
ропровода;
10. паспорт на електропровода;
11. инвентарен опис на опъвателните по-
лета;
12. протокол за измерване на съпротивлени-
ята на заземителите;
13. протокол за измерване на преходното
съпротивление на съединенията на проводни-
ците.
Чл. 51. Предавателно-приемателната доку-
ментация за силови електрически инсталации
в сгради съдържа:
1. акт за преглед на положените тръби преди
покриването им;
2. протокол за изпитване под налягане на
стоманените предпазни тръби—за инсталации
във взривоопасни помещения;
3. протокол за измерване на съпротивлени-
ето на изолацията;
4. протокол за единични изпитвания.
Раздел IV
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
електрически машини, съоръжения и
осветителни уредби
Чл. 52. Предавателно-приемателната доку-
ментация за електрически машини и съоръже-
ния съдържа:
1. акт за готовност на фундамента за маши-
ната или съоръжението;
2. формуляр за монтажа на машината или
съоръжението;
3. протокол за ревизия на машината или
съоръжението в разглобен вид;
4. протокол за проверка на машината или
съоръжението в сглобен вид;
5. акт за необходимост от преглед—реви-
зия на машината или съоръжението с разгло-
бяване;
6. акт за допускане до включване на маши-
ната без сушене;
7. протокол за контролно подгряване или
сушене на машината—ако е необходимо;
8. протокол за единични изпитвания.
Чл. 53. Предавателно-приемателната доку-
ментация за подемно-транспортно оборудване
съдържа:
1. протокол за проверка на електрооборуд-
ването;
2. протокол за измерване на съпротивле-
нието на изолацията преди подаване на на-
прежение.
Чл. 54. Предавателно-приемателната доку-
ментация за осветителни уредби съдържа:
1. протокол за измерване на съпротивлени-
ето на изолацията на електрическата инстала-
ция преди присъединяване на осветителите;
2. протокол за проверка на закрепването на
средствата за окачване на осветители с маса
над 10 kg;
3. протокол за проверка на осветителната
уредба за правилното є функциониране;
4. протокол за реализираната осветеност.
Раздел V
Документация за предаване и приемане на за-
вършените електромонтажни работи, свър-
зани със защитата, управлението и автома-
тиката
Чл. 55. Предавателно-приемателната доку-
ментация за завършените електромонтажни
работи, свързани със защитата, управлението и
автоматиката на електрическите уредби и елек-
тропроводите, съдържа:
1. протоколи за проверка на средствата за
защита, управление и автоматизация преди
изпълнението на електромонтажните работи,
ако това е предвидено в проекта;
2. протоколи за проверка на съответствието
между изпълнението и изискванията на проек-
та и техническата документация на производи-
телите на средствата за защита, управление и
автоматизация;
3. протоколи за съответствието между голе-
мината на съпротивлението на електрическите
съединителни проводници и стойността, озна-
чена на скалата или в паспорта на средството за
защита, управление или автоматизация;