Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 41

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41  
За изчисляване на коефициента на топлинни 
загуби от вентилация са използвани  следващите 
величини:
 – nmin – минимална кратност на въздухо­
oбмена на час, h-1;
 – n50 – кратност  на въздухообмена при раз-
лика между наляганията във и извън сградата 
50 Pa, h-1;
 – 
inf
V
 – дебит на инфилтрирания въздушен 
поток през неуплътнените ограждащи елементи;
 – 
su
V
 – дебит на приточния въздушен поток, 
m3/s;
 – 
ex
V
 – дебит на отработения въздушен по-
ток, m3/s;
 – 
v
η  – ефективност на система за оползотво-
ряване топлината на отработения въздух.
Изборът на размерите на сградата трябва да 
бъде ясно посочен и да не се променя при из-
численията. Независимо от избора трябва да се 
включат загубите през пълната площ на външна 
стена. Съгласно БДС EN ISO 13789 може да се 
използват вътрешни, външни и осови размери, 
но стандартът не покрива подхода „стая по стая“.
7. ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ЗА ОТОПЛЯ-
ВАНИ ПРОСТРАНСТВА. ОСНОВНИ СЛУЧАИ
Пълните топлинни загуби за отопляваното 
пространство (i), (
i
Φ ) се изчисляват по фор-
мулата:
(1)           
i
V
i
T
i
,
,
Φ
+
Φ
=
Φ
, W,
където:
i
T ,
Φ
 са изчислителните топлинни загуби от 
топлопреминаване за отопляваното простран-
ство (i), W,
i
V ,
Φ
 – изчислителните топлинни загуби от 
вентилация за отопляваното пространство(i), W.
7.1. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕ-
МИНАВАНЕ
Топлинните загуби от топлопреминаване за 
отопляваното пространство (i) се изчисляват 
по формулата:
(2) 
(
)(
)
e
i
ij
T
ig
T
iue
T
ie
T
i
T
H
H
H
H
θ
θ
−
+
+
+
=
Φ
int,
,
,
,
,
,
, W,
където:
HT,ie е коефициентът на директни топлинни 
загуби от топлопреминаване през ограждащи 
елементи, граничещи с външния въздух, W/K;
iue
T
H
,
 – коефициентът на топлинни загуби през 
неотоплявани пространства, W/K;
HT,ig – коефициентът на топлинни загуби при 
стационарен режим през елементи, разположени 
върху земята, W/K;
HT,ij – коефициентът на топлинни загуби от 
отопляваното пространство (i) към съседното 
пространство, отоплявано със значително по-
различна температура (j), т.е.съседни отоплявани 
пространства в частта от сградата или отоплявано 
пространство в съседната част от сградата, W/K;
j
int,
θ
 – вътрешната изчислителна температура 
на отопляваното пространство (j), °C;
e
θ  – външната изчислителна температура, °C.
7.1.1. ДИРЕКТНИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ. 
КОЕФИЦИЕНТ НА ДИРЕКТНИ ТОПЛИННИ 
ЗАГУБИ HT,ie
Коефициентът на директни топлинни загуби 
се отнася за всички елементи на сградата и за 
линейните топлинни мостове, разделящи ото-
пляваното пространство от околната среда, като 
стени, подове, тавани, врати, прозорци. Той се 
изчислява по формулата:
(3) 
l
l
k
l
l
k
k
k
ie
T
e
I
e
U
A
H




,
 , W/K,
където:
k
A  е площта на елемент от сградата (к), m2;
l
k e
e ,
 са корекционните фактори за изложе-
ние, които отчитат климатични влияния, като 
различна изолация, абсорбиране на влагата от 
елементите на сградата, скорост и температура 
вятъра, като се приема, че тези влияния не са 
взети предвид при изчисляване на U стойностите 
(БДС EN ISO 6946); стойностите на ек и еl са 
дадени в 10.4.1;
k
U  е коефициентът на топлопреминаване за 
елемент на сградата, изчислен съгласно следните 
стандарти:
 – БДС EN ISO 6946 – за непрозрачни 
елементи; 
 – БДС EN ISO 10007-1 – за врати и про-
зорци;
ll  – дължината на линеен топлинен мост (l) 
между вътрешността и околната среда, m;
l
Ψ  – линейният коефициент на топлопреми-
наване на топлинен мост (l), W/m.K, който може 
да се изчисли по един от двата начина:
 – за груба оценка се изпозват табличните 
стойности съгласно БДС EN ISO 14683;
 – изчисляване съгласно БДС EN ISO 10211-2.
Табличните стойности на ψl в БДС EN ISO 
14683 могат да се използват при подхода „изчис-
ляване на сградата като цяло“ и не се прилагат 
при подхода „стая по стая“. Пропорционалното 
разделяне на ψl стойностите между стаите е по 
преценка на проектанта.
Нелинейните топлинни мостове не се третират 
в това изчисление.
Опростени методи за отчитане на линейните 
загуби от топлопреминаване
За изчисляване на линейните загуби от топ-
лопреминаване може да се използва следният 
опростен метод:
(4) 
tb
k
KC
U
U
U



 , W/m2.K,
където:
UKC е коригираният коефициент на топлоп-
реминаване на елементите на сградата (k), като 
се имат предвид линейните топлинни мостове, 
W/m2.K;
UK – коефициентът на топлопреминаване за 
елементите на сградите, W/m2.K;
Δ Utb – корекционен фактор, който зависи от 
вида на елемента на сградата, W/m2.K.
Нормативни стойности са дадени в 10.4.1.
7.1.2. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ПРЕЗ НЕОТО-
ПЛЯВАНИ ПРОСТРАНСТВА. КОЕФИЦИЕНТ 
НА ТОПЛИННИ ЗАГУБИ HT,iue
Ако между отопляваното пространство (i) и 
външната среда (e) има неотоплявано простран-
ство (u), изчислителният коефициент на топлин-
ните загуби (HT,iue) от отопляваното пространство 
навън се изчислява, както следва: