Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п е т а
ПАРОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 339. Експлоатацията на паротурбинни-
те уредби се извършва в съответствие с изиск-
ванията на завода производител, Наредба № 5
от 1995 г. за устройство и технически надзор на
тръбопроводи за водна пара и гореща вода (ДВ,
бр. 101 от 1995 г.), Наредба № 8 от 1992 г. за
устройство и безопасна експлоатация на съдо-
ве, работещи под налягане (обн., ДВ, бр. 16 от
1980 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1992 г.) и местни-
те експлоатационни инструкции.
Чл. 340. Експлоатацията на паротурбинни-
те уредби се извършва при осигурени:
1. сигурна работа на основните и спомага-
телните съоръжения;
2. готовност за натоварване до номиналните
електрически и топлинни товари;
3. нормативни показатели за икономичност
на основните и спомагателните съоръжения.
Чл. 341. Системата за регулиране на парна-
та турбина се поддържа в състояние и готов-
ност за изпълнение на следните изисквания:
1. да поддържа устойчиво зададения елект-
рически и топлинен товар, както и плавно да го
изменя при въздействие върху механизмите за
управление на турбината;
2. да поддържа устойчиво номиналната чес-
тота на въртене на ротора на турбината на пра-
зен ход (без включване на генератора в пара-
лел), като я променя плавно в границите на
работния диапазон на механизма за управле-
ние на турбината и при номинални/пускови
параметри на парата;
3. да задържа честотата на въртене на ро-
тора на турбината под тази, на която е наст-
роен автоматът за безопасност при внезапно
разтоварване на генератора от пълен до ну-
лев електрически товар, включително при
изключване от паралел, когато турбината
работи с максимален разход и при номинални
параметри на парата.
Чл. 342. (1) Системата за автоматично регу-
лиране на парната турбина осигурява стабил-
ност на параметрите на регулиране, като при
работата на турбината те остават в границите:
1. степен на неравномерност на регулиране на
честотата на въртене на ротора—4,5 ± 0,5 на сто;
2. местна степен на неравномерност на чес-
тотата на въртене при всички товари—не по-
ниска от 2,5 на сто, а при товари до 15 на сто—
не по-висока от 10 на сто;
3. степен на нечувствителност на честотата на
въртене на ротора—не по-висока от 0,3 на сто;
4. степен на нечувствителност на регулира-
не налягането на парата в регулируемите паро-
отнемания (пароотбори) и на изхода на проти-
воналегателните турбини:
а) при налягане/противоналягане, по-ниско
от 250 kРа—не повече от 5 kРа;
б) при налягане/противоналягане, равно или
по-високо от 250 kРа—не повече от 2 на сто.
(2) Степента на неравномерност при регули-
ране на налягането на парата в регулируемите
пароотнемания и на изхода на противоналега-
телните турбини трябва да удовлетворява изис-
кванията на потребителите и да не предизвик-
ва задействане на предпазните клапани.
Чл. 343. (1) Автоматът за безопасност се
задейства при повишаване честотата на върте-
не на ротора на турбината с 10-12 на сто над
номиналната честота на въртене или до често-
тата, разрешена от завода производител.
(2) При задействане на автомата за безопас-
ност се затварят:
1. стопорните и регулиращите (или стопор-
но-регулиращите) клапани на прясна пара и на
парата от междинния паропрегревател;
2. стопорните (отсекателните), регулиращи-
те и обратните клапани, както и регулиращите
диафрагми и клапите на пароотнеманията;
3. отсекателните клапани на паропроводни-
те връзки с външни пароизточници.
Чл. 344. Системата за защита на турбината
от повишаване честотата на въртене на ротора
се изпитва с реално повишаване на честотата
на въртене в следните случаи:
1. след основен ремонт на турбината;
2. преди изпитване на системата за регули-
ране, с изключване на генератора от паралел
(хвърляне на товара);
3. след разглобяване на автомата за безо-
пасност;
4. след едномесечен престой на турбината;
5. след разглобяване на системата за регули-
ране или на нейни възли.
Чл. 345. (1) Стопорните и регулиращите кла-
пани на линията за прясна пара и на парата след
междинния прегрев се поддържат плътни.
(2) Плътността на клапаните по ал. 1 се прове-
рява с отделно изпитване за всяка група клапани.
(3) Роторът на турбината не трябва да се
върти при затворени клапани и номинални па-
раметри на прясната пара и вакуума.
(4) Проверката на плътността на клапаните
се извършва най-малко веднъж в годината, както
и в случаите:
1. преди изпитване на автомата за безопас-
ност с повишаване на честотата на въртене на
ротора на турбината;
2. преди и след основен ремонт на турбината;
3. при установяване на пропуски през клапа-
ните в режимите на пускане или спиране на
турбината.
Чл. 346. (1) Плътността на обратните клапани
на регулируемите пароотнемания и действието
на техните предпазни клапани се проверяват пре-
ди всяко изпитване на турбината с хвърляне на
товара и изключване на генератора от паралел.
(2) Плътността на обратните клапани на
всички пароотнемания се проверява преди вся-
ко пускане и спиране на турбината.
(3) Забранява се работата на турбината с
включено пароотнемане, на което обратният
клапан е неизправен.
Чл. 347. Стопорните и регулиращите клапа-
ни на прясната пара и на парата след междин-
ния прегрев, стопорните (отсекателните) и ре-
гулиращите клапани (диафрагми) на пароотне-
манията и отсекателните клапани на паропро-
водните връзки с външни източници на пара се
раздвижват, както следва: