Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
16. данни за оплаквания от наводняване на 
сгради и терени, предизвикани от хидравлично 
претоварване или неадекватно функционира-
не на участъци от канализационната мрежа;
17. данни за състоянието и функционирането 
на помпите, електромеханичните и електрон-
ните устройства и системите за управление 
на канализационната система;
18. доклади за оценка на риска от хидра-
влично претоварване на канализационната 
мрежа и наводняване на урбанизираните 
територии.
(3) Информацията по ал. 2 се отразява 
своевременно в кадастъра на канализацион-
ната система.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ПСОВ
Чл. 167. (1) Основните и спомагателните 
съоръжения и стопанства, спомагателните, 
обслужващите и административните сгради 
и инфраструктурата на територията на ПСОВ 
се изграждат в съответствие с издадените 
строителни книжа, правилата и нормативите 
на тази наредба и нормативните актове, с 
които се определят правилата при изпълнени-
ето на СМР на различни видове строителни 
конструкции.
(2) Съоръженията, които се изграждат в 
строителни изкопи, се засипват след успеш-
но проведени изпитвания за тяхната якост 
и водонепропускливост и след съставяне на 
съответните актове за приемане.
(3) При наличие на високи нива на подзем-
ните води се предвиждат подходящи дренажни 
системи за понижаване на водните нива, които 
се експлоатират непрекъснато по време на 
строителството, а при необходимост и през 
време на експлоатацията на ПСОВ.
Чл. 168. (1) Монтажът на помпените аг-
регати, на компресорите, тръбопроводите и 
арматурите се извършва съгласно проектните 
изисквания и изискванията на съответните 
производители.
(2) При монтажа на възвратните клапи се 
спазва посоката на протичане, отбелязана 
върху клапата.
(3) При монтажа на тръбопроводите се 
отчита тяхното предназначение съгласно 
проекта.
(4) Компресорите се шумоизолират в 
съответствие с проекта и се разполагат в 
шумоизолирани помещения.
(5) Помпените и компресорните агрегати 
се монтират след прецизно центриране и ста-
билно закрепване към фундаментите.
Чл. 169. Изграждането на ПСОВ върху 
свлачища, руднични разработки и насипни 
строителни площадки започва след оконча-
телното изпълнение на всички технически 
мероприятия за заздравяване на терена.
Чл. 170. (1) Тръбопроводите и каналите се 
изграждат съгласно проектните изисквания и 
изискванията на съответните производители.
(2) Видът и предназначението на тръбопро-
водите се маркират трайно и ясно с цел лесното 
им идентифициране по време на техническата 
екслоатация на пречиствателната станция.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО И 
ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ПСОВ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 171. (1) Всяко изградено съоръжение за 
третиране на отпадъчни води и утайки се под-
лага на хидравлично изпитване за доказване 
на проектната якост и водонепропускливост.
(2) Изпитването на машините и устрой-
ствата към технологичните съоръжения за 
доказване на тяхната комплектност, здравина, 
функционалност и технически параметри се 
извършва съгласно изискванията на проекта и 
изискванията на съответните производители.
Чл. 172. При приемането на съоръженията 
за третиране на отпадъчни води и утайки се 
доказва тяхната хидравлична проводимост 
и технологична функционалност в съответ-
ствие с нормативните изисквания и дадени-
те в проекта технологични параметри чрез 
провеждане на съответните изпитвания и 
представяне на актовете и протоколите по 
време на тяхното строителство.
Чл. 173. (1) Пречиствателните станции 
за отпадъчни води се приемат и въвеждат 
в експлоатация на етапи, съответстващи на 
отделните им технологични стъпала и техно-
логични стопанства.
(2) Въвеждането в експлоатация на всяко 
технологично стъпало или технологично сто-
панство се извършва, след като се въведат в 
експлоатация или приемат предхождащите го 
технологични стъпала или стопанства, съответ-
но по пътя на водата или по пътя на утайките.
(3) При въвеждането в експлоатация на 
всяко технологично стъпало или технологично 
стопанство се извършват единични (за отдел-
ните агрегати и съоръжения) и комплексни 
72-часови проби за технологичното им функ-
циониране, за които се съставят протоколи.
(4) Действията за въвеждане в експлоатация 
на всяко технологично стъпало или техноло-
гично стопанство и тяхната последователност 
и продължителност трябва да съответстват 
на изискванията на техническите указания в 
проекта и на инструкцията за експлоатация.
Чл. 174. (1) Биологичното стъпало на 
пречиствателната станция се въвежда в 
експлоатация, след като съоръженията за 
третиране на утайките бъдат напълно годни 
за функциониране.