Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 111

Б Р О Й  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
Приложение № 9
към чл. 307, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здра-
ве при работа по електропроводи с напреже-
ние 6 kV
1. Секционните и фидерните разединители по
електропровода се включват и изключват по запо-
вед на дежурния енергодиспечер.
2. Като правило телеуправляемите разедините-
ли се превключват от дежурния енергодиспечер чрез
бутоните на пулта със задължително записване в
оперативния дневник и отбелязване на времето. При
отказ на телеуправлението разединителите се прев-
ключват ръчно или с команда от гаровия пулт. Кон-
кретната организация на превключването се опре-
деля с инструкция.
3. Кутиите на разединителите и капселованите
табла се заключват с катинари с еднакви ключове.
Ключовете се съхраняват от лицето, извършило
ръчното превключване.
4. Работите по електропровода (ревизия на тран-
сформатори, разрядници, разединители, предпази-
тели, кабелни участъци и кабелни шкафове високо
напрежение) се осъществяват при изключено нап-
режение с наряд, издаден на лице с квалификация
не по-ниска от четвърта група.
5. Преди започване работа с изключено напре-
жение проводниците на всички фази на електро-
провода се свързват на късо.
6. Заземители се поставят от двете страни на
работното място, така че да са видими на разстоя-
ние не повече от 100 m.
7. С единия си край заземителите се закрепват
чрез специална клема към заземителя на стълба, а
с другия чрез куки към трите проводника. Преди
поставянето им чрез външен оглед се проверява
тяхната годност.
8. При прекъснат заземител като такъв се из-
ползва метален прът или свредло, който се забива
в земята на дълбочина не по-малка от 0,5 m.
9. Ако характерът на работата по електропро-
вода изисква временно сваляне на заземителите
(проверка на трансформаторите, на изолацията с
мегаомметър, изпитване на кабелите с повишено
напрежение и др.), се допуска временно сваляне на
пречещите за работа заземления, като се вземат
мерки за безопасно извършване на работата. Зазе-
мителите се поставят от две лица, едното от които
има квалификационна група не по-ниска от чет-
върта, а другото—не по-ниска от трета.
10. На участъци, подложени на индуктивно вли-
яние на високоволтова линия, намираща се под нап-
режение, се забранява снемането на заземителите
от проводниците на електропровода. В този случай
работите се извършват при изключено напрежение.
11. При прекъсване на работата в продължение
на работния ден заземителите не се свалят. Ако
при това бригадата се отдалечава за известно вре-
ме, а на работното място остават открити дупки,
непоставени стълбове, подемни механизми и прис-
пособления и т.н., се оставя наблюдаващ, който не
допуска приближаването на хора и животни.
12. При възобновяване на работата след пре-
късването отговорният изпълнител, преди да до-
пусне лицата, задължително прави оглед на целост-
та и сигурността на преносимите заземители, оста-
вени на линията.
13. За избягване на обратната трансформация
на напрежението освен изключването на разеди-
нителните и поставянето на заземители в капсело-
ваните кутии се изключват нисковолтовите пре-
късвачи или се изваждат нисковолтовите предпа-
зители.
14. Изкачването на стълба и работата по него се
разрешава само след щателна проверка на негово-
то състояние и пълна увереност в здравината му.
При необходимост в зависимост от състоянието му
отговорният изпълнител определя начина за ук-
репването на стълба.
15. При изкачването на железобетонните стъл-
бове се използват кънки и предпазен колан, както
и стълба, ако не съществува опасност от допиране
на стълбата при поставянето є до елементи, нами-
ращи се под напрежение.
16. Не се разрешава изкачването и работата на
ъглови стълбове от страна на вътрешния ъгъл.
17. Изкачването по стълбове на електропрово-
да на диспечерската централизация, на които има
проводници с работно напрежение 220 V, се разре-
шава при условие, че разстоянието между стълба и
тези проводници е не по-малко от 1 m. Ако това
изискване не е изпълнено, напрежението в тези
проводници се изключва и те се заземяват. При
смяна на проводниците на електропровода задъл-
жително се изключва напрежението от всички сиг-
нални проводници, имащи напрежение над 24 V.
18. Разрешава се измерване на съпротивлени-
ето на защитните заземители на стълбовете без
изключване на напрежението. В този случай се
поставя временен заземител. Откачването на за-
земителната клема от заземителя и обратното
им присъединяване се извършва с диелектрични
ръкавици.
19. Работата по изсичането на дърветата по тра-
сето на електропровода, при която се изисква взе-
мането на мерки по предотвратяване падането на
дърветата върху проводниците, се извършва с на-
ряд. Всички други работи по разчистване на трасе-
то от клони се извършват без наряд—по устно на-
реждане и писмен инструктаж.
20. Забранява се работата по изсичане на дърве-
тата при силен вятър, мъгла и нощем.
21. В случай на падане на дърво върху проводни-
ците на действащ електропровод до изключване на
напрежението се забранява приближаването към
дървото на разстояние, по-малко от 5 m, и вземане-
то на каквито и да е мерки за свалянето на падна-
лото дърво от проводниците.
22. Работата с резервния трансформатор, пред-
назначен за захранване на сигналните точки в ава-
рийни случаи, а също при ревизия и ремонт на ос-
новния трансформатор, на другото оборудване и ра-
зединителите без прекъсване на захранването на
сигналите се смята като работа при особени усло-
вия. Извършва се с наряд.
23. Свързването на резервния трансформатор и
прехвърлянето на захранването на сигналните точ-
ки от основния на резервния трансформатор се из-
вършват от бригада в състав не по-малко от двама
членове, един от които има не по-ниска от пета
група, а вторият—не по-ниска от четвърта група.
24. В границите на изключения участък право
на превключване с междинните разединители имат
отговорният изпълнител на работа или лице с не
по-ниска от четвърта квалификационна група.