Държавен вестник, бр. 63, 2018 г., стр. 37

БРОЙ  63	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
4. Таблица 7.2 се изменя така:
„Таблица 7.2
Степен на 
огнеустой-
чивост на 
сградите
Елементи
Минимален 
клас по реак-
ция на огън
на топлоизола-
цията
Минимален 
клас по реакция 
на огън  
на външното
 покритие
Допустима площ, 
m2
Начин на разделяне на 
допустими площи – ми-
нимална широчина и 
минимален клас по 
реакция на огън на 
ивицата
1
2
3
4
5
6
І, ІІ и ІІІ
Стени
А2
В
без ограничения
-
С
А2
без ограничения
-
C
B
1000
0,5 m клас А2
D
A2
1000
0,5 m клас А2
Е
A2
500
0,5 m клас А2
Покриви
А2
без ограничения
без ограничения
-
С
А2
без ограничения
-
С
С
2000
0,5 m клас А2
Е
A2
500
0,5 m клас А2
IV
Стени и 
покриви
С
C
без ограничения
-
D
A2
2000
0,5 m клас А2
D
B
1000
0,5 m клас А2
без ограниче-
ния
B
200
0,5 m клас А2
V
Стени и 
покриви
без ограниче-
ния
без ограничения
без ограничения
без ограничения
Забележки: 
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за кла-
совете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на 
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен 
на огнеустойчивост.
2. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топ-
лоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, 
лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на 
класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и 
начинът на разделянето им.“
5. Алинея 15 се изменя така:
„(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация 
на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти 
с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен 
изискванията по ал. 13:
1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на 
огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото 
на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) – фиг. 1;
2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на 
прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по 
реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm – фиг. 1; в случай че разстоянието 
между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни 
ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, 
така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;
3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на 
прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по 
реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm – фиг. 1; в случай че разстоянието 
между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни 
ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, 
така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m: