Държавен вестник, бр. 46, 2018 г., стр. 9

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
10. При разширения, реконструкция на същест­
вуващи инсталации и уредби ССПУ се определя 
по съответната таблица, умножена с К = 1,30.
11. При проектиране на обекти със специ­
ално предназначение, свързани с отбраната и 
сигурността на страната, съответната ССПУ се 
коригира с К = 1,50.
12. При извършване на полска измервател­
на работа и трасиране на линейни обекти при 
зимни условия за периода от 1.11 до 31.03 ССПУ 
за полската работа, определени по съответните 
раздели, се увеличава с К = 1,30.
13. Когато при определяне на ССПУ се при­
лагат два или повече поправъчни коефициента, 
същите се начисляват поотделно, без да се пре­
умножават един на друг. 
14. ССПУ се определят въз основа на:
а) разгънатата застроена площ на обекта – за 
обекти с комплексен характер (с повече от две 
части на проекта) и ясно изразена структу­
ра (жилищни и обществени сгради съгласно 
приложение № 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи – ДВ, 
бр. 72 от 2003 г.);
б) производителност (т/час; бр./час), ка­
пацитет (бр. лица, бр. животни, бр. птици) и 
др. – главно при промишлени, селскостопански 
и складови сгради;
в) определени натурални показатели (m1, m2, 
m3, km1, km2, kV, kW) – за линейни и площни 
обекти, както и за проектиране, обвързано с обе­
ма на помещения (електроакустика, екраниране 
и др.), за енергийни обекти, уредби и отделни 
видове инсталации; този метод масово ще се 
прилага и при договаряне на реконструкция и 
преустройства на отделни видове инсталации и 
уредби и електроенергийни обекти;
г) част (%) върху (а не от) ССПУ за проекти­
ране, определена по други методики – за проекти 
към устройствени схеми, уредби и инсталации по 
задание от съответната специалност: технологич­
но съоръжаване, вентилационни, климатични, 
хидрофорни уредби, помпени и пречиствателни 
станции и др.
15. В рамките на комплексната ССПУ за но­
востроящи се сгради, цялостни реконструкции и 
подобекти са включени основните инсталации и 
уредби, които са задължителни за нормалното 
функциониране на обектите, съгласно съответния 
раздел на методиката. 
Раздел І. Трансформаторни подстанции и ел. 
централи
I.1. Трансформаторните подстанции и ел. 
централи се подразделят, както следва:
а) новопроектиращи се подстанции и ел. 
централи;
б) всички видове разширения и реконструкции.
ССПУ за проектиране по т. I.1 се определят 
за целия обем на уредбата и се получават чрез 
сумиране на ССПУ за отделните видове работи 
по точки на таблица 1.1 в хил. лв. и таблица 1.2.
Таблица 1.1
№ 
Наименование на работите за едно присъединение в уредбата
За 1 присъединение в уред­
бата – хил. лв.
6 – 35 kV
110 kV
До 400 kV
1
2
3
4
5
1.
Събирателни шини при единична шинна система (ЕШС) и единична 
секционирана шинна система (ЕСШС) – без част АС
0,5
1,1
1,5
2.
Събирателни шини при двойна шинна система (ДШС) – без част АС
0,6
1,2
1,8
3.
Събирателни шини при ДШС с U-образно разположение – без част АС
0,8
1,6
1,8
4.
Обходна шинна система (ОШС) – без част АС 
0,4
1,1
1,5
5.
Шинни връзки и присъединения (без АС част)
0,25
0,33
0,4
6.
Първична електрическа (ел.) част на поле „извод/трафо“ при ЕШС и 
ЕСШС
0,8
1,1
1,5
7.
Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при ДШС
1,0
1,3
1,5
8.
Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при ДШС с обходна шина
1,2
1,4
1,6
9.
Първична ел. част на поле „секциониране“, „куплунг“ или „обходен пре­
късвач“
0,8
1,1
1,4
10. Първична ел. част на поле „мерене“ и вентилни отводи (ВО) към шини
0,5
0,7
0,7
11. Първична ел. част ВЧ куплираща апаратура към извод
0,3
0,5
0,5
12. Първична ел. част на колона с 3/2 прекъсвача при схема „прекъсвач и 
половина“ или два на присъединение (без изводите)
-
1,5
1,5
13. Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при схема „прекъсвач и поло­
вина“ или два на присъединение (без колоната)
-
1,5
1,5
14. Първична ел. част на силов трансформатор (без полето)
1,0
1,5
1,8
15. Първична ел. част за заземление чрез активно съпротивление (АС)
0,3
-
-
16. Първична ел. част за заземление чрез петерсенова бобина (ПБ)
0,3
-
-
17. Първична ел. част за кондензаторна батерия/блок (КБ)
0,5
1,2
-