Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 61

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
огнеустойчивост EI 30 (с две пожарозащитни 
преддверия, едното от които може да е в са-
мото стълбище);
4. за строежи от всички групи от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1, за 
строежи от II и III група от класове на функци-
онална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 и 
за строежи с вътрешно стълбище (без директна 
естествена осветеност) достъпът до подземния 
етаж се осъществява извън стълбището на 
частта от строежа с височина над 28 m (през 
самостоятелни стълбища);
5. асансьорните шахти се отделят от стълби-
щата посредством две последователни самозат­
варящи се димоуплътнени врати, като едната 
от тях може да е врата на асансьора;
6. за всички строежи от II, III и ІV група 
се предвижда изход към покрива, обезопасен 
за пребиваване на хора при пожар, както и за 
извършване на спасителни работи, включително 
с хеликоптер.
(2) За строежи от I, II и ІІІ група се разре-
шава проектирането на вътрешни стълбища (без 
директна естествена осветеност), при условие 
че са изолирани от етажа чрез пожарозащитно 
преддверие и сградата е осигурена с автома-
тична пожароизвестителна инсталация, която 
при пожар задейства системите за повишено 
налягане (в стълбището и асансьорните шахти), 
системата за обездимяване (на етажа, на който 
е възникнал пожар) и системите за евакуаци-
онно осветление и известяване.
(3) За строежи от IV група се разрешава 
проектиране на вътрешни стълбища (без ди-
ректна естествена осветеност), при условие 
че са предвидени етажни изходи през открита 
въздушна зона и защитен проход или стълби-
щето е отделено от етажите посредством две 
последователни пожарозащитни преддверия 
(три врати с огнеустойчивост най-малко EI 
30). В този случай стените на стълбището 
към помещенията, изпълнени с продукти от 
класове по реакция на огън B, C, D, E и F са 
с огнеустойчивост най-малко EI 180.
(4) За строежи от I и ІІ група се разрешава 
остъкляване на стълбищата със стъклени блок-
чета, с армирано стъкло и със стъклопакети 
към коридори, вестибюли и преддверия.
(5) При непосредствена връзка на естествено 
осветените евакуационни стълбища с помещения 
с горимо натоварване входът към стълбището 
се защитава с негорима самозатваряща се врата 
с огнеустойчивост ЕI 60.
Чл. 320. (1) Асансьорните шахти и машин-
ните помещения на асансьори се отделят от 
съседните помещения с плътни негорими стени 
с огнеустойчивост най-малко EI 180.
(2) За високите сгради (с изключение на 
жилищните сгради от I група с директно ес-
тествено осветено евакуационно стълбище) 
се проектират асансьори със специален пу-
сков ключ така, че при възникване на пожар 
асансьорите да могат да бъдат задействани от 
аварийно-спасителните екипи.
(3) Асансьори за противопожарни и аварий-
но-спасителни цели се проектират при спазване 
изискванията на чл. 323.
Чл. 321. Асансьорните шахти, достигащи до 
подземните етажи, се отделят посредством по-
жарозащитно преддверие съгласно чл. 25 (като 
едната врата може да е на врата на асансьора).
Чл. 322. (1) В помещенията от клас на 
функционална пожарна опасност Ф5 пред 
вратите на асансьорните шахти се предвижда 
пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.
(2) Асансьорни шахти, граничещи директно 
с етажни помещения с горими и трудногорими 
материали, се отделят посредством пожароза-
щитна врата с огнеустойчивост най-малко EI 60.
Чл. 323. За строежи от ІІІ и ІV група се пред-
вижда най-малко един асансьор за евакуация 
на пострадали и за бърз достъп на аварийно-
спасителните екипи, при условие че:
1. електрозахранването на асансьора е изпъл-
нено както за потребител от първа категория;
2. са предвидени преходи от асансьорната 
шахта (фоайето) към етажните нива през от-
крита въздушна зона или през пожарозащитно 
преддверие съгласно чл. 25;
3. асансьорната шахта е отделена от поме-
щенията, в които има горими вещества и ма-
териали, посредством плътни стени без отвори 
с огнеустойчивост REI (EI) 240;
4. е предвиден независим път за евакуация и 
достъп от приземното или полуподземното ниво;
5. подземните нива на високото тяло са изо­
лирани посредством пожарозащитни прегради 
без отвори с огнеустойчивост REI 240 или по-
средством две последователни пожарозащитни 
преддверия;
6. в кабината на асансьора е осигурена въз-
можност за поместване на носилка.
Чл. 324. С оглед използване на покривите 
като авариен вариант (изход) за евакуация от 
сградата при пожар и за осъществяване на 
спасителни действия:
1. последната хоризонтална конструкция и 
последният нанесен върху нея слой  или покри-
тие са с огнеустойчивост най-малко REI 120;
2. се предвижда парапет с височина най-
малко 1,4 m и откритите евакуационни стълби 
са свързани при възможност с покрива на друг 
пожарен сектор в същата или друга сграда.
Чл. 325. (1) За възпрепятстване проникването 
на дим и топлина в стълбищата и асансьорните 
шахти се: