Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 11

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
3. стълбовете, приставките и заземленията;
4. превръзките, клемите и бандажните съе-
динения;
5. въводите и главните предпазители;
6. кабелните глави и кабелните отклонения.
Г л а в а  в т о р а
КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ
Раздел I
Кабелни електропроводни линии
за напрежение над 1000 V
Чл. 103. Този раздел се отнася за техничес-
ката експлоатация на силови кабелни елек-
тропроводни линии (КЛ) за напрежение до
110 kV включително.
Чл. 104. (1) Кабелната електропроводна
линия трябва да е приета и въведена в експло-
атация по ред, установен в съответните норма-
тивни актове.
(2) Кабелната електропроводна линия тряб-
ва да има досие, което съдържа най-малко след-
ната документация:
1. проект на КЛ с всички внесени отклоне-
ния от проекта и с кого са съгласувани;
2. изпълнителен (екзекутивен) чертеж на
трасета с означенията на координатите на КЛ
по отношение на съществуващите основни съо-
ръжения или по отношение на специално уста-
новените знаци по цялата дължина на трасето;
3. актове за скритите работи, включително
актовете за пресичане и сближаване на кабели-
те с всички подземни комуникации, а също и
актове за монтажа на кабелните муфи и за ог-
леда при полагането на кабела в кабелния ка-
нал преди заравянето му;
4. протоколи за изпитванията на КЛ след
полагане на кабелите;
5. монтажни чертежи с означения на места-
та и отклоненията от проекта при направата на
крайните кабелни глави и апаратурата за под-
държане на постоянно налягане на маслото за
КЛ с напрежение до 110 kV;
6. актове за изпълнение на антикорозионни
мероприятия и на защита от блуждаещи токове.
Чл. 105. При приемане в експлоатация на
основно ремонтирана КЛ трябва да бъдат из-
вършени изпитвания в съответствие с изисква-
нията на Наредбата за устройство на електри-
ческите уредби, в това число:
1. определяне на целостта на жилата и сфа-
зировката им;
2. определяне на активните съпротивления
на жилата на кабела и на работните им капаци-
тети (за кабелни линии с напрежение 20 kV и
по-високо);
3. измерване на съпротивлението на заземи-
телите на корпусите на крайните муфи, а също и
на металните конструкции в кабелните шахти;
4. измерване на равномерното разпределение
на товарите между паралелно работещи кабели;
5. проверка на действието на монтираните
уредби за антикорозионна защита от блуждае-
щи токове;
6. изпитване на изолацията с постоянен ток
с повишено напрежение.
Чл. 106. (1) Всяка КЛ трябва да има свой
единен за мрежата номер или наименование.
Ако линията се състои от няколко паралелни
кабела, всеки от тях трябва да има един и същи
номер и допълнителна буква: А, Б, В и т. н.
(2) На територията на предприятието под-
земните кабелни линии трябва да се маркират
посредством пикетажни колчета (блокчета):
1. на всеки 100 m от трасето;
2. над кабелните муфи;
3. в местата на пресичанията с други подзем-
ни съоръжения;
4. при изменение на посоката на трасето.
Чл. 107. За всяка линия при въвеждането є в
експлоатация трябва да бъдат уточнени макси-
малните токови товари в съответствие с изиск-
ванията на Наредбата за устройство на елект-
рическите уредби. Тези товари се определят за
участъците на трасето с най-лоши условия за
топлоотдаване, ако дължината на участъка е
по-голяма от 10 m.
Чл. 108. Температурата на загряване на кабе-
лите трябва да се проверява предимно на участъ-
ците от трасето с най-лошо охлаждане във време
и срокове, установени с местни инструкции.
Чл. 109. Вентилацията на кабелните колек-
тори, тунели и шахти трябва да се проверява
периодично. Температурата на въздуха в колек-
торите, тунелите и шахтите лятно време не тряб-
ва да превишава температурата на външния
въздух с повече от 10°С.
Чл. 110. Кабелни електропроводни линии с
напрежение 6—10 kV, които работят с по-ни-
сък товар от номиналния, могат кратковремен-
но да се претоварват съобразно данните на про-
изводителя.
Чл. 111. (1) В авариен режим КЛ с напреже-
ние до 10 kV включително се допуска да се пре-
товарват съобразно данните на производителя.
(2) Не се допуска претоварване на КЛ с на-
прежение 20—35 kV.
Чл. 112. Разрешава се претоварване на мас-
лонапълнените кабелни линии с напрежение
110 kV, ако при претоварването температура-
та на жилата не надвишава с повече от 10°С
номиналната. Продължителността на режима
с непрекъснато претоварване не трябва да над-
вишава 100 h.
Чл. 113. За КЛ с напрежение 110 kV трябва
да бъдат установени с проект границите и ско-
ростите на допустимите изменения на наляга-
нето на маслото. В случаите на излизане извън
посочените граници КЛ (или отделна нейна
секция) трябва да бъде изключена. Включване-
то на такава линия (секция) се допуска само
след изясняване на причините за недопустимо-
то увеличаване на налягането на маслото.
Чл. 114. (1) В мрежи с изолиран или неефек-
тивно заземен звезден център се допуска КЛ да
работят в режим с еднофазно земно съедине-
ние до неговото отстраняване, като незабавно
се уведоми дежурният в захранващата подстан-
ция или дежурният диспечер на електроснаб-
дителното предприятие, под чието ръководст-
во ще продължи работата по отстраняването на
земното съединение.