Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 55

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
 1
2
3
4
5
6
4. Разтворен
кислород,
µg/dm3
—
30
20
20
5. Съединения
на желязото,
µg/dm3
—
20
20
—
6. Съединения
на медта,
µg/dm3
—
5
5
—
7. Силикати,
µg/dm3
—
30
30
—
(2) За турбини, в регенеративната система
на които са употребени сплави, съдържащи
мед, стойността на рН не може да бъде повече
от 9,3.
Г л а в а  т р и д е с е т а
ТРЪБОПРОВОДИ И АРМАТУРА
Чл. 443. Тръбопроводите, които транспор-
тират водна пара с налягане над 0,05 МРа или
гореща вода с температура над 110 °С, подле-
жат на държавен технически надзор съгласно
Наредба № 15 от 1995 г. за устройство и техни-
чески надзор на тръбопроводи за водна пара и
гореща вода.
Чл. 444. Всяко енергийно предприятие е
длъжно да определи правоспособни техничес-
ки лица, които да са отговорни за изправното
състояние и безопасната експлоатация на тръ-
бопроводите.
Чл. 445. (1) В енергийните обекти се изгот-
вят списъци на тръбопроводите, наблюдавани
от Главна дирекция “Инспекция за държавен
технически надзор”.
(2) За всеки тръбопровод се изготвя досие.
(3) Персоналът на обекта разполага с топ-
линните схеми на тръбопроводите, допълнени
с измененията, нанесени на тях по време на
експлоатацията.
Чл. 446. Контролно-измервателните прибори,
осигуряващи безопасната експлоатация на тръ-
бопроводите, подлежат на държавна проверка.
Чл. 447. На всеки енергиен обект се изготвя
местна инструкция за експлоатация на тръбо-
проводите, която отразява особеностите на обек-
та и задължително включва:
1. общите задължения на персонала;
2. реда за пускане, спиране и обслужване на
тръбопроводите;
3. реда за обслужване и проверка на предпаз-
ните устройства, контролно-измервателните и
други уреди и съоръжения;
4. действията на персонала при възникване
на аварии и злополуки.
Чл. 448. Преди включване на съоръжения-
та в работа след основен и среден ремонт или
изрязване и заваряване на участъци от тръ-
бопроводи, смяна на арматура, настройване
на опори и смяна на топлинна изолация се
проверяват:
1. изправността на неподвижните и подвиж-
ните опори и пружинните окачвания и зак-
репвания;
2. размерите на натегнатите пружини, на опо-
рите и окачванията в студено състояние и изправ-
ността на носещите щанги на окачванията;
3. изправността на индикаторите за топлин-
ни премествания и на приборите за топлинен
контрол;
4. възможността за свободно преместване на
тръбопроводите при подгряване и други експ-
лоатационни режими;
5. състоянието на дренажите, обезвъздуши-
телите и предпазните устройства;
6. съответствието на наклоните на хоризон-
талните участъци на тръбопроводите съгласно
техническата документация;
7. свободното движение на подвижните час-
ти на тръбната арматура;
8. сигнализацията за крайните положения
на спирателната арматура;
9. състоянието на топлинната изолация;
10. комплектуването на ремонтната докумен-
тация със схеми, формуляри, документация по
заварките, протоколи от металографски изслед-
вания и актове за приемане след ремонт.
Чл. 449. Не се допуска извършването на ре-
монтни работи на тръбопровод под налягане.
Чл. 450. При експлоатация на тръбопрово-
дите и арматурата се контролират:
1. топлинните премествания, отчетени по
индикаторите (реперите), и съответствието им
с проектните стойности;
2. възникването на повишени вибрации;
3. плътността на предпазните устройства,
арматурата и фланцовите съединения;
4. температурният режим на метала при пус-
кане и спиране;
5. температурната разлика между топлоно-
сителя и стената на неизстинали паропроводи
при запълването им;
6. степента на натягане на пружините на
окачванията и опорите в работно и в студено
състояние;
7. показанията на указателя на положение-
то на регулиращата арматура с нейното факти-
ческо състояние;
8. наличието на смазочни материали в лаге-
рите и възлите на предавателните механизми.
Чл. 451. Не се разрешава работа на тръбо-
проводите в следните случаи:
1. повишаване на налягането и температура-
та над разрешените стойности;
2. появяване на хидравлични удари в тръ-
бопроводите за пара;
3. появяване на пукнатини, издутини, про-
пуски на пара или вода;
4. установяване на недопустими измества-
ния в опорно-окачващата система.
Чл. 452. Арматурата се използва по предназ-
начението си. Забранява се използването на
спирателна арматура като регулираща.
Чл. 453. (1) На арматурата се нанасят трай-
ни надписи с номер от технологичната схема на
тръбопроводите и с указатели за посоката на
въртене на маховика.
(2) На регулиращата арматура се поставят
указатели за степента на отваряне на регулира-
щия орган, а на спирателната арматура—указа-