Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 88

СТР.  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
1
2
3
4
б) в помещения
С площ, по-голяма от 
300 m2 – автоматично 
и ръчно
С площ, по-голяма от 500 m2 – ав-
томатично
3.9.
За оптически, радио-телевизионни, елек-
тронни, телефонни и други подобни еле-
менти и готова продукция – от катего-
рия Ф5В
С площ, по-голяма от 
500 m2 – автоматично 
и ръчно
С площ, по-голяма от 1000 m2 – ав-
томатично
3.10.
За млечни и месни храни, плодове и 
зеленчуци в горима опаковка – от кате-
гория Ф5В
С площ, по-голяма от 
1500 m2 – автоматич-
но и ръчно
С площ, по-голяма от 2000 m2 – ав-
томатично
3.11.
 
 
За напитки:
 
 
а) спиртни напитки – от категория Ф5В С площ, по-голяма от 
300 m2 – автоматично 
и ръчно
С площ, по-голяма от 700 m2 – ав-
томатично
б) негорими течности в бутилирано със-
тояние (вода, безалкохолни напитки, 
вина и бира и др. под.) – от категория 
Ф5Д
Не се изисква
С площ, по-голяма от 3000 m2 – ав-
томатично
Забележки:
1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни и пожарогасителни сис-
теми сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходни на тях.
2. Пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации при задействането им подават светлинен 
и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.
3. За изчислителна площ се приема площта на помещенията между пожарозащитните прегради.
4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни 
инсталации.
5. Инсталациите се проектират в съответствие с класа на електрическото оборудване в помещенията.
6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните и пожарогасителните 
инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пяна, инертен газ, прах и др.), те се определят в зави-
симост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструктивните особености 
на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне на прахове и газове, 
се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от тези, отделящи се 
при производството.
7. За сгради и помещения с охранителна сигнализация се предвижда охранително-противопожарна 
сигнализация, ако за същите се изисква и пожароизвестяване.
8. За хранилища за плодове, зеленчуци, зърно и други подобни продукти в насипно състояние и за 
инертни продукти не се изискват системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестяване и пожарогасене се предвиждат уп-
равление и блокировки на съответните съоръжения и системи, които да се задействат автоматично в 
случай на пожар.
10. Кабелите на известителните системи и гасителните инсталации се осигуряват със защита от пряко 
топлинно въздействие при пожар.
11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на БДС EN 54 „Пожа-
роизвестителни системи“.
12. При проектиране на пожарогасителни системи се спазват изискванията на чл. 208, на серията 
стандарти БДС EN 15004 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни 
вещества“, на СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръс-
кване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“, на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за 
защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране 
и монтиране“, на БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 
2: Проектиране, изграждане и поддържане“, на СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни ин-
сталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и 
поддържане“ и на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 
2: Проектиране, монтиране и поддържане“.“