Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
 (2) Топлинното изпитване се провежда при
температура на топлоносителя, съобразена с
външната температура по време на изпит-
ването.
 (3) В процеса на топлинното изпитване се
извършват настройка и регулиране на отопли-
телната система.
Раздел IV
 Системи за въздушно отопление, вентила-
ция и кондициониране
Чл. 723. В този раздел се определят изиск-
ванията за техническа експлоатация на систе-
мите за въздушно отопление, вентилация и кон-
дициониране в предприятия/организации.
Чл. 724. Преди приемане в експлоатация
(след монтаж или реконструкция) инсталации-
те за въздушно отопление се подлагат на изпит-
ване за определяне на ефективността на дейст-
вието им, на съответствието на паспортните и
проектните данни и за спазването на санитар-
ните норми.
Чл. 725. В процеса на изпитването се опре-
делят: 
1. производителността и налягането на вен-
тилаторите;
2. скоростта на въртене на вентилаторите и
електродвигателите;
3. инсталираната мощност и действително-
то натоварване на електродвигателите;
4. разпределението на въздуха и налягането
му в разклоненията на въздухопроводната мре-
жа и в крайните точки на всички участъци;
 5. температурата и относителната влажност
на подавания и изхвърляния въздух;
 6. топлинната производителност на кало-
риферите;
 7. температурата на водата преди и след
калориферите;
8. температурата и влажността на въздуха
преди и след овлажнителната камера;
9. коефициентът на очистване на въздуха от
филтрите;
10. наличието на просмукване или изтичане
на въздух от отделните елементи—въздухово-
ди, фланци, камери, филтри и др.
Чл. 726. (1) Изпитванията се провеждат за
изчисления товар и при температура на въздуха
по температурния график.
 (2) Преди започването на изпитванията се
отстраняват откритите по време на огледа де-
фекти.
Чл. 727. Забелязаните дефекти по време на
изпитването и настройването на вентилацион-
ната система се вписват във ведомостта за де-
фектите и своевременно се отстраняват.
Чл. 728. Техническото ръководство по екс-
плоатацията на отоплителните, вентилацион-
ните и кондициониращите системи се осъщес-
твява от енергетика.
Чл. 729. Направените по време на монта-
жа, ремонта или при изпитванията измене-
ния във вентилационната система се отразя-
ват в паспортите и в експлоатационните инс-
трукции.
Чл. 730. (1) Най-малко един път в седмица-
та експлоатационният персонал извършва ос-
новен преглед на съоръженията на системата
на въздушно отопление и вентилация, като про-
верява режима на работа, положението на шиб-
рите, нагряването на въздуха в калориферите,
състоянието на топлопроводите и т. н. 
(2) Инсталациите се обхождат ежедневно от
дежурния персонал.
Чл. 731. (1) Редът за включване и изключва-
не на уредбите и системите за отопление и вен-
тилация се определят с вътрешна инструкция.
(2) В почивни и празнични дни отопли-
телно-вентилационните инсталации се из-
ключват.
Чл. 732. Ремонтът на отоплително-вентила-
ционните системи, обслужващи пряко техноло-
гичния процес, се извършва едновременно с
ремонта на технологичните съоръжения.
Чл. 733. (1) Калориферите за въздушно отоп-
ление се почистват чрез продухване със сгъстен
въздух или с пара в зависимост от замърсяване-
то им най-малко един път на три месеца.
(2) Калориферите се продухват и преди на-
чалото на отоплителния сезон.
Чл. 734. (1) За предпазване от замърсяване
през летния период всички калорифери се зат-
варят от страната на входа на въздуха. 
(2) Въздухопроводите се почистват от прах и
пепел най-малко два пъти годишно, а при необ-
ходимост и по-често с местни инструкции.
 (3) Защитните мрежи и жалузи пред венти-
латорите се почистват от прах най-малко един
път на три месеца.
Чл. 735. Металните въздухоприемни шахти
и външните решетки на жалузите имат антико-
розионно покритие, което ежегодно се прове-
рява и възстановява.
Раздел V
Системи за горещо водоснабдяване
Чл. 736. Температурата на водата в системи-
те на горещо водоснабдяване се поддържа в за-
дадените интервали с автоматични регулатори.
Чл. 737. В откритите системи за осъществя-
ване на циркулацията на топлоносителя се мон-
тира диафрагма между мястото за отбора на
вода в системата на горещото водоснабдяване
и мястото за включване на циркулационния
тръбопровод.
Чл. 738. Предприятия/организации, използ-
ващи топлинна енергия за горещо водоснабдя-
ване с кратковременно ползване, монтират
топлинни акумулатори или водоподгреватели
с необходимия капацитет за изравняване на
сменния график на потребление.