Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
„(2) Сградна водопроводна инсталация за 
пожарогасене се предвижда и в производствени 
или складови помещения с площ над 200 m2 
от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б 
или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2, 
6 или 8, както и за гаражи с над 10 моторни 
превозни средства и за сервизи с над пет ра-
ботни поста, разположени в същите сгради.“
§ 147. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. Необходимите водни количества 
за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене 
се съхраняват в резервоар в случаите, когато 
няма техническа възможност за подаването 
им от водоизточника или от водопроводната 
мрежа на урбанизираната територия през 
периода на най-голямо водопотребление при 
максимално часово водопотребление за пи-
тейно-битови и/или производствени нужди.“
§ 148. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. В производствени сгради от ка-
тегории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и 
Ф5В с два и повече едновременно действащи 
пожарни крана, както и в строежи с височина 
над 28 m от II, III и IV група водопроводните 
инсталации за пожарогасене се проектират 
сключени.“
§ 149. В чл. 196 ал. 3 се отменя.
§ 150. В чл. 197 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 197 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се разрешава проектиране на 
пожарни кранове в обема на евакуационни 
стълбища, за които се изисква отделяне в 
стълбищни клетки съгласно чл. 47.“
§ 151. В чл. 198 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Сградните водопроводни инсталации за 
пожарогасене се проектират така, че всички 
помещения в сградата да попадат в радиуса 
на действие на плътната струя на един или 
повече пожарни кранове.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 152. В чл. 199, ал. 1 табл. 19 се изменя 
така:
„Таблица 19
№ 
по
ред
Видове сгради (по-
мещения) според 
функционалното
им предназначение
Брой на 
едновре-
менно 
дейст-
ващите 
пожарни 
кранове
Разход 
на вода 
за пожа-
рен кран, 
l/s
1
2
3
4
1.
Производствени 
сгради:
а) с площ до 400 m2 
включително
1
2,0
1
2
3
4
б) с площ, по-голяма 
от 400 m2
2
2,0
2.
Електропроизвод-
ствени предприятия:
а) водно- и топлоеле-
ктрически централи
2
2,0
б) атомни електри-
чески централи
2
5,0
3.
Складове:
а) с не повече от 
2 m3/m2 горими ма-
териали и с площ до 
400 m2 включително
1
2,0
б) с не повече от 
2 m3/m2 горими ма-
териали и с площ, 
по-голяма от 400 m2
2
2,5
в) с повече от 2 m3/m2 
горими материали 
и с площ, по-малка 
или равна на 400 m2
2
2,5
г) с повече от 2 m3/m2 
горими материали и 
с площ, по-голяма от 
400 m2
4
2,5
4.
Сгради с височина 
над 28 m:
а) от I група
1
2,5
б) от II, III и ІV група
2
2,5
5.
Сгради от клас на 
функционална по-
ж а р н а о п а с н о с т 
Ф1 – Ф4 (админи-
стративни сгради 
и сгради за битови 
услуги, общежития, 
хотели, учебни и 
здравни сгради, дет-
ски заведения и др.)
1
2,0
6.
Театри, кинотеатри, 
клубове, културни 
домове и др. със зри-
телни зали:
а) с по-малко от 500 
места
1
2,0
б) от 501 до 800 места
2
2,5
в) с над 800 места
3
2,5
7.
Сгради (помещения) 
с автоматични сред-
ства за пожарогасе-
не (със спринклерна 
или дренчерна ин-
сталация)
1
2,5
“
§ 153. В чл. 201 ал. 2 се изменя така:
„(2) Необходимият радиус на действие 
на плътната част на водната струя се опре-
деля в зависимост от разстоянието, мерено 
от пода на помещението до най-високата и