Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
5. акт за необходимост от преглед – ре­
визия на машината или съоръжението с 
разглобяване;
6. акт за допускане до включване на ма­
шината без сушене;
7. протокол за контролно подгряване или 
сушене на машината – ако е необходимо;
8. протокол за единични изпитвания.
Чл. 53. Предавателно-приемателната доку­
ментация за подемно-транспортно оборудване 
съдържа:
1. протокол за проверка на електрообо­
рудването;
2. протокол за измерване на съпротив-
лението на изолацията преди подаване на 
напрежение и оценка за съответствие.
Чл. 54. Предавателно-приемателната до­
кументация за осветителни уредби съдържа:
1. протокол за измерване на съпротив-
лението на изолацията на електрическата 
инсталация преди присъединяване на осве­
тителите и оценка за съответствие;
2. протокол за проверка на закрепването 
на средствата за окачване на осветители с 
маса над 10 kg;
3. протокол за проверка на осветителната 
уредба за правилното є функциониране;
4. протокол за реализираната осветеност 
и оценка за съответствие.
Раздел V
Документация за предаване и приемане 
на завършените електромонтажни работи, 
свързани със защитата, управлението и 
автоматиката
Чл. 55. Предавателно-приемателната доку­
ментация за завършените електромонтажни 
работи, свързани със защитата, управлението 
и автоматиката на електрическите уредби и 
електропроводите, съдържа:
1. протоколи за проверка на средствата за 
защита, управление и автоматизация преди 
изпълнението на електромонтажните работи, 
ако това е предвидено в проекта;
2. протоколи за проверка на съответстви­
ето между изпълнението и изискванията на 
проекта и техническата документация на 
производителите на средствата за защита, 
управление и автоматизация;
3. протоколи за съответствието между 
големината на съпротивлението на електри­
ческите съединителни проводници и стой­
ността, означена на скалата или в паспорта 
на средството за защита, управление или 
автоматизация;
4. протоколи за резултатите от измерва­
нето, настройката и изпитването на схемите 
за защита, управление, сигнализация и ав­
томатизация;
5. протоколи за проверка на съпротивлени­
ето на изолацията и оценка за съответствие.
Раздел VІ
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи в 
пожароопасни и експлозивоопасни зони
Чл. 56. Предавателно-приемателната до­
кументация за електрооборудване за напре­
жение до 1000 V в пожароопасни и експло­
зивоопасни зони съдържа:
1. протоколи за измерване на съпротивле­
нието на изолацията на жилата на кабелите 
помежду им и по отношение на заземените 
части и оценка за съответствие;
2. протоколи за изпитване на кабелите в 
продължение на 1 min с мегаомметър 2500 V 
и оценка за съответствие;
3. протоколи за проверка и/или изпитване 
на уплътненията;
4. инструкции за монтаж и експлоатация 
на производителите на електрооборудването.
Раздел VІІ
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи на 
заземители и заземителни уредби
Чл. 57. (1) Предавателно-приемателната 
документация за заземители и заземителни 
уредби съдържа:
1. схема на заземителя или заземителната 
уредба;
2. акт за скрити работи при монтажа на 
изкуствените заземители и на присъедине­
ните към тях естествени заземители;
3. акт за проверка на състоянието на от­
крито положените заземяващи проводници;
4. протоколи за измерване на съпротивле­
нието на основните заземители без разделяне 
на изкуствените заземители от естествените;
5. протоколи за измерване на съпротивле­
нието на повторните заземители, в които е 
записано как е извършено измерването – със 
или без разединяване на естествените зазе­
мители.
(2) Резултатите от измерванията и от из­
численията за внасяне на корекции и оцен­
ката за съответствие на съпротивлението на 
заземители и заземителни уредби се отразяват 
в протокол съобразно приложение № 3.
Раздел VIIІ
Документация за предаване и приемане на 
изпълнението на защитата срещу поражения 
от електрически ток
Чл. 58. (1) Предавателно-приемателната 
документация за изпълнението на защита­
та срещу поражения от електрически ток 
съдържа:
1. акт за установяване на работоспособ­
ността на блокировките на електрическите 
съоръжения, монтирани за осигуряване на 
безопасността при работа;