Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 57

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
3. когато поради дефект на изолацията може
да се появи корпусно напрежение, по-високо от
границите по т. 2, повреденият потребител или
повреденият участък (токов кръг) от електри-
ческата уредба да се изключва за време, непре-
вишаващо времето за изключване, определено
в таблица 19.
Таблица 19
Схема TN
номинално
максимално време за изключване (s)
напрежение
на мрежата
(V)
220 (230)
0,4
380 (400)
0,2
над 380 (400)
0,1
Схема IT
номинално
без изведена
с изведена
напрежение
неутрала,
неутрала,
на мрежата
максимално
максимално
(V)
  време за
  време за
изключване (s)
изключване (s)
250/400
0,4
0,8
400/690
0,2
0,4
580/1000
0,1
0,2
(3) За електрически уредби в специални ус-
ловия (като особена опасност от поражения от
електрически ток) или за определени потреби-
тели (деца до 16 години и полезни животни)
могат да се прилагат и по-малки стойности от
дадените в ал. 2, т. 2 и в таблица 19 максимални
времена за изключване.
Чл. 33. За електрически уредби с изолиран
звезден център се допуска изискванията по
чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3 да не се прилагат за първия
изолационен дефект.
Чл. 34. (1) Когато за част от електрическата
уредба или за отделен потребител не могат да
бъдат спазени изискванията по чл. 32, ал. 2, т. 2
и 3, се проектира система за допълнително из-
равняване на потенциалите.
(2) Системата за допълнително изравняване
на потенциалите трябва да обхваща всички
неподвижни токопроводими елементи, които
са достъпни за едновременно допиране (вклю-
чително корпусите на стационарните потреби-
тели), и металната арматура от конструкциите
на сградите, доколкото това е възможно.
(3) Към системата за допълнително израв-
няване на потенциалите трябва да са присъеди-
нени защитните проводници на всички потре-
бители, включително потребители, присъеди-
нявани към захранващата мрежа чрез щепсел-
ни съединения.
(4) Проводниците за допълнително израв-
няване на потенциалите трябва да отговарят
на изискванията за защитни проводници, а тех-
ните сечения да са не по-малки от сеченията
на защитните проводници за съответните пот-
ребители.
Чл. 35. За всяка сграда се проектира главна
клема за изравняване на потенциалите, която
дава възможност за присъединяване на:
1. защитния проводник на захранващата
електрическа мрежа;
2. заземителния проводник за повторно за-
земяване на неутралния проводник;
3. водопроводната инсталация;
4. инсталацията за централно отопление и
климатизация;
5. всички други метални елементи от конст-
рукцията на сградата.
Чл. 36. За условия с особена опасност от по-
ражения от електрически ток, освен занулява-
нето чрез отделно жило на захранващия ка-
бел, за стационарните потребители трябва да
се проектира и допълнителна паралелна елект-
рическа връзка на защитаваните корпуси с обе-
динения работен и защитен неутрален провод-
ник (проводник РЕN) на мрежата—например
чрез свързване на корпусите към заземителна
шина, която от своя страна е свързана най-
малко на две места с проводника РЕN, а съп-
ротивлението є спрямо земя отговаря на изиск-
ванията за повторно заземяване на норма-
тивните актове за устройство на електричес-
ките уредби.
Чл. 37. (1) При проектиране на защита от
токове с нулева последователност след защит-
ния прекъсвач не трябва да се използва обеди-
нен работен и защитен неутрален проводник
(проводник РЕN).
(2) Комбинация на защита от токове с нуле-
ва последователност със зануляване може да се
използва само когато защитният прекъсвач има
конструктивна възможност да комутира токо-
вете на късо съединение в съответния участък
(токов кръг) на електрическата уредба.
Чл. 38. (1) Когато от защитно разделен учас-
тък на електрическата уредба се захранва само
един потребител, не се допуска неговият кор-
пус преднамерено да се свързва със защитен
проводник или с корпуси на потребители, зах-
ранвани от други участъци на уредбата.
(2) Когато от защитно разделен участък на
електрическата уредба се захранват няколко
потребители, се спазват следните изисквания:
1. корпусите на защитаваните потребители в
защитно разделения участък да са свързани по-
между си посредством проводник за изравнява-
не на потенциалите, който няма връзка със земя;
2. всички инсталационни контакти да имат
защитна клема, свързана с проводника за из-
равняване на потенциалите;
3. гъвкавите захранващи проводници за пот-
ребителите от клас I на защита срещу пораже-
ния от електрически ток да съдържат защитен
проводник, който в случая се използва за израв-
няване на потенциалите;
4. да има защитно устройство за контрол на
съпротивлението на изолацията, което осигу-
рява изключване при два дефекта на изолация,
които засягат двама потребители и са във вери-
ги на проводници с различна фазова последова-
телност (полярност).