Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 375. Разстоянието от мачтови транс-
форматорни постове до сгради от I, II и III 
степен на огнеустойчивост е най-малко 3 m, а 
до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост 
най-малко 5 m.
Раздел V
Кондензаторни уредби
Чл. 376. (1) Кондензаторни уредби с общо 
количество на маслото във всяка уредба над 
600 kg се предвиждат в отделно помещение с 
изход навън или в съседно помещение от I и 
II степен на огнеустойчивост.
(2) В помещенията на командните табла и 
в разпределителните уредби, както и в сгради 
и помещения от категории по пожарна опас-
ност Ф5Г и Ф5Д се предвиждат кондензаторни 
уредби с количество на маслото във всяка 
уредба до 600 kg.
Чл. 377. (1) За кондензаторни уредби с 
напрежение над 1000 V и с общо количество 
на маслото над 600 kg, разположени в поме-
щения, се предвиждат маслоприемници, които 
могат да приемат 20 % от маслото на всички 
кондензатори.
(2) Маслоприемници не се предвиждат за 
открити кондензаторни уредби.
Раздел VI
Кабелни и въздушни електропроводни линии
Чл. 378. За открито положените кабели в 
електроенергийни обекти, в които има опасност 
от запалване на масло, се предвижда противо-
пожарна защита с продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2.
Чл. 379. Не се разрешава кабелните снопо-
ве да преминават през зоната на действие на 
предпазните взривни клапи. По изключение се 
допуска кабелите в тази зона да се защитават 
със стоманен кожух. Единичните кабели, преми-
наващи през зоната на действие на предпазните 
взривни клапи, се полагат в стоманени тръби.
Чл. 380. Основните кабелни снопове се раз-
полагат в кабелни съоръжения и помещения 
(етажи, тунели, шахти и др.), пожарозащитени 
от технологичното оборудване.
Чл. 381. (1) Кабелните шахти се проектират 
отделени от кабелните тунели, канали, полу­
етажи и други помещения със стени, изпълнени 
от продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2, и с граница на огнеустойчивост 
REI 90. На всеки 20 m шахтите се разделят 
с прегради, изпълнени от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, и с граница 
на огнеустойчивост REI 45.
(2) Кабелните тунели и канали се преграждат 
със стени с граница на огнеустойчивост REI 
90, както следва:
1. в местата на въвода на кабелите в по-
мещенията на закритите разпределителни 
уредби, в помещенията на командните табла 
и  устройствата за защита на откритите раз-
пределителни уредби;
2. в местата на влизането им в сградите;
3. в местата, където се кръстосват;
4. в местата, където се отклоняват, при 
дължина на отклонението, по-голяма от 50 m, 
или в края на отклонението;
5. между съседни кабелни канали на от-
делни трансформатори с единици на трифазни 
групи трансформатори с мощност, по-голяма 
от 60 МVА.
Чл. 382. (1) Кабелните тунели и канали се 
разпределят на участъци с дължина до 200 m 
със стени, изпълнени от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, и с граница 
на огнеустойчивост REI 90.
(2) Вратите между отделните участъци се 
проектират така, че да се отварят двустранно 
и да са с граница на огнеустойчивост REI 90, 
а входните врати да се отварят навън и да са 
с граница на огнеустойчивост REI 45. Всички 
врати се предвиждат с устройства, които да ги 
държат в затворено положение.
(3) Разрешава се за кабелни тунели и шах-
ти, в които се предвиждат пожарогасителни и 
пожароизвестителни инсталации, границата на 
огнеустойчивост на конструктивните елементи 
да се намали на REI 45, а вратите между от-
делните участъци да се отварят едностранно.
(4) Проходими кабелни тунели и колектори 
се осигуряват с люкове за пожарогасене през 
30 m по дължината им.
Чл. 383. За преминаването на кабелите 
през преградни стени и покрития, както и за 
въвеждането в електрически табла, командни 
пултове и др. се предвиждат метални тръби. 
Входните и изходните отвори между стените 
на тръбите и кабелите и пространството между 
тръбите се уплътняват с продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 384. Не се разрешава полагането на си-
лови и контролни кабели с изолация, изпълнена 
от продукти с клас по реакция на огън Dса, 
Eca и Fса, в места с нагревни повърхности и в 
околна среда с температура, по-висока от 50 °С.
Чл. 385. Кабелите в съоръженията се изпъл-
няват от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2, а конструкциите, върху които 
те се полагат – от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2 или с клас В и С.
Чл. 386. (1) Разрешава се полагането на 
кабелни линии по кабелни естакади на раз-
стояние най-малко:
1. до стени на сгради с отвори – 4 m;
2. до зони с повишена пожарна опас-
ност – 5 m.
(2) Кабелните естакади се предвиждат от 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2. Естакадите, по които се полагат повече