Държавен вестник, бр. 75, 2016 г., стр. 128

СТР.  128	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
(3) Задълженото лице предоставя Modbus ID на индустриалния контролер в ИКУНК и настрой­
ките за комуникацията между индустриалния контролер в ИКУНК и индустриалния компютър. 
(4) Таблицата с регистрите на Modbus (с примерни данни) е следната:
Логи­
чески 
адрес 
Физи­
чески 
адрес 
Размер 
на ре­
гистъра
Име на 
параме­
тър 
Ограничения 
(допустими 
стойности) 
Тип на 
дан­
ните 
Мяр­
ка
Ед. 
изме­
нение 
Формула 
за норма­
лизация 
Описание 
00001 0x0000 
 
bSafe_ref 0,0001 <=  …  
<=10000 
int 
 
 
 
Този адрес служи 
за ...  Стойност ... 
значи ...
(5) Таблицата с описание на грешките за 
всеки регистър е следната:
Номер на бит 
Описание 
 
 
(6) Задълженото лице предоставя и допъл­
нителна информация, необходима за четене на 
сензорите, индустриалния контролер и други 
устройства, която е специфична за конкретната 
реализация и не може предварително да бъде 
специфицирана.
Раздел VIII
Интегриращо комуникационно устройство за 
наблюдение и контрол 
Чл. 36. (1) За събиране на данни от точките 
за контрол се използва ИКУНК, монтирано 
в защитна кутия. 
(2) Защитната кутия на ИКУНК трябва да 
отговаря на следните изисквания: 
1. да е с размери, съобразени с всички необ­
ходими устройства, които ще бъдат защитени; 
2. да осигурява нормални условия за ра­
бота на устройствата в нея и температура на 
околната среда до 40 °C; 
3. да е снабдена с датчик или система от 
датчици за отваряне;
4. всяко нейно отваряне и затваряне на 
ИКУНК да се регистрира в Агенция „Мит­
ници“;
5. да има възможност за пломбиране от 
митническите органи;
6. конструкцията є да не позволява достъп 
до устройствата в нея, без унищожаване на 
поставените пломби. 
Чл. 37. Интегриращото комуникационно 
устройство за наблюдение и контрол съдържа 
следните компоненти и отговаря на следните 
изисквания:
1. индустриален контролер (PLC), чрез 
който се събира информация от сензорите; 
един или комбинация от няколко сензора 
образуват една точка за контрол;
2. индустриален компютър, който е свър­
зан с индустриалния контролер чрез RS-
485/Modbus-RTU, RS-232/Modbus-RTU или 
Ethernet/Modbus-TCP; в индустриалния ком­
пютър е инсталирано софтуерното приложение 
по чл. 4, собственост на Агенция „Митници“, 
който чрез индустриалния контролер събира 
информация от точките за контрол; след това 
тази информация се нормализира, форматира, 
подписва, криптира и изпраща до Агенция 
„Митници“ на малки интервали от време; 
всички събрани данни трябва да бъдат с 
времеви печат (timestamp), указващ точното 
време на тяхното извличане;
3. непрекъсваемо токозахранващо устрой­
ство (UPS), което трябва да е включено към 
аварийно захранване и да осигури токозахран­
ване за минимум 1 час автономна работа, 
когато е технически възможно; всички системи 
в ИКУНК следва да бъдат захранвани чрез 
непрекъсваемото токозахранващо устройство;
4. вторични преобразуватели на напреже­
ние и захранващи модули към съответните 
компоненти на ИКУНК, захранени от непре­
късваемото токозахранващо устройство (UPS);
5. GPRS модул за изпращане на данни до 
Агенция „Митници“ в комплект със захранващ 
модул; захранването му се монтира в кутията 
и се свързва с UPS;
6. антена, осигуряваща силен, стабилен 
сигнал и нормален работен режим на GPRS 
модула, монтирана извън кутията;
7. GPRS модул, както и захранващ модул 
към него за приемане на данни в случай на 
безжично изпращане на данни от точка за 
контрол до ИКУНК;
8. електронен сертификат, който се из­
ползва от софтуерното приложение по чл. 4 
на индустриалния компютър и отговаря на 
следните изисквания:
а) да бъде издаден на задълженото лице от 
доставчик на удостоверителни услуги;
б) да е записан на смарт карта, съвместима 
с карточетящо устройство тип dongle;
в) да работи с библиотеките, поддържани от 
имидж файла и публикувани на официалната 
страница на Агенция „Митници“; за случаите, 
когато сертификатът работи с неподдържани 
от имиджа библиотеки, е необходимо заед­
но с проектната документация задълженото 
лице да предостави допълнително хардуерни 
устройства и драйвери за работа с носителя 
под Linux 32 bit.
Чл. 38. Задължените лица са длъжни да 
осигурят непрекъсната работа на ИКУНК. В 
случаите на прекъсване на захранването или 
аварии следва да осигурят резервно захран­
ване чрез UPS за минимум 5 минути и чрез 
агрегат за минимум 1 час, когато технически 
е възможно.