Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 59

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
3. проверка на последователността на пре­
минаване на сигналите и въвеждане в действие 
на системите и компонентите, включително 
на аварийното електрозахранване;
4. контрол на състоянието на метала и на 
заваръчните съединения на конструкциите и 
тръбопроводите;
5. проверка на метрологичните характе­
ристики на измервателните канали за съот­
ветствие с проектните изисквания.
Раздел II
Конструкция и характеристики на активната 
зона
Чл. 96. (1) Активната зона и свързаните с 
нея система на контура на топлоносителя на 
реактора и системи за безопасност се проекти­
рат със съответни запаси за предотвратяване 
надхвърлянето на установените проектни 
предели за повреждане на топлоотделящите 
елементи във всички експлоатационни със­
тояния и аварии без стопяване на ядреното 
гориво с отчитане на:
1. проектните режими и тяхното протичане;
2. топлинното, механичното и радиацион­
ното увреждане на компонентите на актив­
ната зона;
3. физико-химичното взаимодействие между 
материалите на активната зона;
4. граничните стойности на топлотехни­
ческите параметри;
5. вибрациите и термичните цикли, умората 
и стареенето на материалите;
6. влиянието на примесите в топлоносителя 
и радиоактивните продукти на делене върху 
корозията на обвивките на топлоотделящите 
елементи;
7. въздействието на радиационните и други 
фактори, които влошават механичните харак­
теристики на материалите в активната зона 
и целостта на обвивките на топлоотделящите 
елементи. 
(2) В проекта трябва се определят пределите 
за повреждане на топлоотделящите елементи 
(по количество и степен на повреждане) и 
свързаните с тях нива на радиоактивност на 
топлоносителя по реперни изотопи.
Чл. 97. За осигуряване на безопасно спи­
ране на реактора, поддържането му в подкри­
тично състояние и отвеждане на топлината 
активната зона и свързаните с нея вътрешни 
компоненти, разположени в корпуса на ре­
актора, се проектират и монтират така, че 
да издържат на статичните и динамичните 
натоварвания, които могат да възникнат при 
всички експлоатационни състояния, аварии 
без стопяване на ядрено гориво и отчитаните 
в проекта въздействия от външни събития.
Чл. 98. (1) Активната зона и нейните ком­
поненти, които влияят на реактивността, се 
проектират така, че всички изменения на 
реактивността, предизвикани от органите за 
регулиране и ефектите на реактивност, да 
не водят до повреждане на топлоотделящите 
елементи над установените проектни предели 
и до повреждане на границите на контура 
на топлоносителя на реактора при всички 
експлоатационни състояния и аварии без 
стопяване на ядрено гориво.
(2) В проекта трябва да е доказано, че 
при аварии, свързани с бързо въвеждане на 
положителна реактивност, не се превишава 
специфичната прагова енергия за разрушаване 
на топлоотделящите елементи за всеки момент 
на кампанията и се изключва стопяване на 
ядрено гориво. 
(3) Авариите с бързо въвеждане на поло­
жителна реактивност, които предизвикват 
големи или ранни радиоактивни изхвърляния 
в околната среда, трябва да са практически 
изключени.
(4) При всички аварии без стопяване на 
ядрено гориво измененията в геометрията 
на активната зона трябва да са ограничени 
по такъв начин, че да се осигурят условия за 
дълговременно охлаждане на ядреното гори­
во, въвеждане на органите за регулиране и 
осигуряване на подкритичност на активната 
зона в продължителен срок. 
(5) Обратната връзка по реактивност, опре­
делена по параметрите, влияещи на реактив­
ността, трябва да е отрицателна при всички 
възможни критични състояния на реактора, 
при всички експлоатационни състояния и 
аварии без стопяване на ядрено гориво.
(6) С проекта трябва да се осигури, че след 
очаквани експлоатационни събития и аварии 
без стопяване на ядрено гориво активната 
зона остава подкритична.
Чл. 99. (1) Разпределението на неутрон­
ния поток при всяко състояние на активната 
зона, включително след спиране на реактора, 
при презареждане и след презареждане на 
активната зона и очаквани експлоатационни 
събития, трябва да е стабилно и да изисква 
минимална намеса за поддържане на формата, 
нивото и устойчивостта на неутронния поток 
в рамките на определени проектни предели.
(2) Проектът предвижда адекватни средства 
за измерване на разпределението на неутрон­
ния поток с цел недопускане на надвишаване 
на проектните предели във всяка част по ви­
сочина и радиус на активната зона при работа 
на реакторната инсталация на мощност.
Чл. 100. Активната зона на реактора и 
свързаните с нея система на контура на 
топлоносителя на реактора и системи за 
безопасност се проектират по начин, който 
позволява изпитвания и инспектиране през 
целия срок на експлоатация на ЯЦ.
Чл. 101. Характеристиките на ядреното 
гориво, на конструкциите на реактора и на 
компонентите на контура на топлоносителя 
на реактора (включително на системата за