Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 9

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
4. четвърти клас—когато газопроводният
участък е на разстояние не по-малко от 200 m от
най-близката 4-етажна или повече от 4-етажна
сграда в урегулирана територия, в която преоб-
ладава застрояване с над 4-етажни сгради.
(2) Разстоянията по ал. 1 се отнасят и за
компресорните станции (КС), газоразпредели-
телните станции (ГРС) и другите съоръжения
на преносната мрежа.
Чл. 6. Преносният газопровод трябва да оси-
гурява безопасна експлоатация на преносната
мрежа и контролирано освобождаване от газ
по време на експлоатацията и ремонтите на
газопровода.
Чл. 7. (1) Тръбите на преносните газопрово-
ди да са с дебелина на стената, достатъчна за
поемане на вътрешното налягане на газа и очак-
ваните външни налягания и натоварвания, на
които ще бъде подложен газопроводът по вре-
ме на неговата експлоатация.
(2) Стоманените тръби на преносните газо-
проводи, техният химичен състав и механична
характеристика, първоначалното определяне на
дебелината на стените на тръбите, специфици-
раната им дебелина, проектното налягане и
максималният коефициент на проектиране за
вътрешно налягане се определят по БДС ЕN1594
и БДС ЕN10208.
Чл. 8. Преносните газопроводи в зависимост
от експлоатационните условия трябва да се
проверяват за поемане и на усилията от:
1. вътрешното налягане;
2. анкерирането или засипването на газо-
провода и натоварването на пътното движение;
3. налягането по време на изпитването на
газопровода;
4. врязванията за монтаж на елементи на
газопровода, когато тръбата е под налягане;
5. изтласкващата сила срещу изплуване на
газопровода;
6. натоварването от вълни, лед, обледяване,
сняг и вятър;
7. слягането от минни разработки;
8. набъбването на почвата поради замръзване;
9. натоварването от свлачищни процеси;
10. сеизмичното натоварване за съответния
район;
11. натоварването от предвиждащи се наси-
пи, диги и др. подобни;
12. топлинното разширение;
13. ерозията на почвата.
Чл. 9. Подземните и намиращите се под вода
части на стоманените газопроводи трябва да се
защитават чрез антикорозионно покритие и
активна електрохимична защита (катодна за-
щита). Когато електрохимичната защита не е
ефективна или е неприложима при малки учас-
тъци от газопровода, за осигуряване на защита-
та от корозия се предвиждат допълнителни
мероприятия.
Чл. 10. (1) Защитата на газопроводите от
почвена корозия и корозия от блуждаещи токо-
ве, както и изпитването и контролът на защи-
тата се извършват съгласно съответните техни-
чески спецификации.
(2) Антикорозионните покрития на подзем-
ните газопроводи и съоръжения трябва да са със:
1. механична якост, която осигурява запаз-
ване на покритието по време на монтажа (при
превозване и полагане на тръбите в изкопите)
и от натоварването на почвата при експлоата-
цията на газопровода;
2. пластичност, която осигурява поемане на
деформациите при въздействието на ниски или
високи температури при извършване на монта-
жа и в процеса на експлоатация;
3. добра адхезия към метала;
4. изолация срещу провеждане на електри-
чески ток;
5. устойчивост на биологични въздействия.
Чл. 11. Качеството на нанесеното изолаци-
онно покритие се проверява съгласно техничес-
ката документация и инструкциите на произво-
дителя на покритието.
Чл. 12. Към газопровода се инсталират кон-
тролно-измервателни колонки за контролира-
не общото ниво на електрическия потенциал
“тръба—земя”.
Чл. 13. Пускането в действие на електрохи-
мичната защита трябва да се извършва преди
предаването на газопроводите в експлоатация,
но не по-късно от шест месеца от полагането є
в изкопа, независимо дали е монтиран целият
газопровод.
Чл. 14. (1) Електрохимично защитената част
на газопровода трябва да е галванически не-
прекъсната.
(2) Електрохимичната защита се осъщест-
вява чрез системата “катод—анод”, свързана с
източник на постоянен ток (катодна станция).
Чл. 15. (1) Металните тръби се защитават
против въздействието на блуждаещи токовe
(например от електрифицирани железопътни
линии) посредством подходящи мероприятия.
(2) Електрохимичната защита осигурява
защита и срещу въздействията от намиращите
се в близост кабели за високо напрежение.
(3) Системата за електрохимичната защита
и тръбите трябва да се полагат така, че да не
оказват вредно въздействие върху съседните
подземни метални съоръжения.
Чл. 16. След извършване на поляризацията
на газопровода трябва да се извърши изпитване
за установяване ефективността на системата за
електрохимична защита.
Раздел III
Технологична далекосъобщителна мрежа на
преносните газопроводи
Чл. 17. (1) Кабелните линии с медни жила на
технологичната далекосъобщителна мрежа на
преносните газопроводи трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се полагат на дълбочина:
а) най-малко 1 m при изкопи с I до III кате-
гория на почвата;
б) най-малко 0,9 m при изкопи с IV и V кате-
гория на почвата;