Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 88. В протокола от съвместното разследване се
вписват задължително:
1. време и дата на аварийното събитие;
2. диспечерско наименование и собственост на за-
сегнати съоръжения и обекти;
3. описание на аварийното събитие;
4. технически параметри на режима на съоръжени-
ята преди настъпване на аварийното събитие;
5. технически параметри на режима на съоръжени-
ята по време на аварийното събитие;
6. мощност на потребителите с прекъснато елек-
троснабдяване;
7. мощност на производителите с прекъснато или
изменено производство на електрическа енергия;
8. продължителност на прекъсването;
9. неотдадена/непроизведена електрическа енергия;
10. анализ на причините за аварийното събитие;
11. изводи и препоръки за превантивни мерки;
12. време и дата на въвеждане в работа на засегнати
съоръжения и обекти след ремонт.
Чл. 89. (1) Операторът на електроразпределител-
ната мрежа регистрира в Бюлетина за нарушенията на
нормалната работа на съоръженията и в дневник за
действието на релейните защити, автоматиката и про-
тивоаварийната автоматика информация за:
1. нарушения на нормалната работа на съоръжения
в електроразпределителната мрежа и съответни из-
ключвания;
2. предаварийни състояния на съоръжения;
3. нарушения на нормалната работа на електрораз-
пределителната мрежа по причини в електропренос-
ната мрежа и електроенергийната система;
4. прекъсвания на снабдяването на потребители и
прекъсвания на производството на електрическа енер-
гия от производители.
(2) Разпределителното предприятие систематизи-
ра и изпраща на МЕЕР и Държавната комисия за енер-
гийно регулиране (комисията) обобщена информация
за събитията по ал. 1 за всеки месец.
Раздел VII
Местен защитен план
Чл. 90. Операторът на електроразпределителната
мрежа проучва защитния план на електроенергийната
система и в срок 30 дни писмено уведомява оператора
на електроенергийната система (съответно ТДУ) за
съгласуване на изискваните мерки.
Чл. 91. Разпределителното предприятие и опера-
торът на електроразпределителната мрежа разработ-
ват местен защитен план, който се състои от две части.
Чл. 92. (1) Първата част на местния защитен план
включва:
 1. изискванията и мерките, отнасящи се до разпре-
делителното предприятие и оператора на електрораз-
пределителната мрежа, посочени в защитния план на
електроенергийната система съгласно глава пета, раз-
дел VII “Защитен план” на Правилата за управление на
електроенергийната система;
2. организиране на автоматично честотно разто-
варване (АЧР)—първо и второ стъпало;
3. организиране на автоматично честотно отделяне
(АЧО) на генериращи мощности, диспечирани от опе-
ратора на електроразпределителната мрежа, ако това
се изисква от защитния план на електроенергийната
система;
4. организиране на изключване на електрически
товари при действие на специалната централизирана
противоаварийна автоматика в случаите на аварийно
изключване на блок 1000 MW в АЕЦ “Козлодуй”;
5. мерки за противоаварийно управление за области
на електроразпределителната мрежа, в които същест-
вува риск за аварийно понижаване на напрежението;
6. организация и настройки на релейни защити за
избягване на риск от развитие на аварийни ситуации.
(2) Разпределителното предприятие предоставя на
преносното предприятие необходимата информация за
определяне на настройките на релейните защити в
подстанциите 110 kV/СрН.
Чл. 93. (1) Втората част на местния защитен план
включва мерките и действията, които разпределител-
ното предприятие и операторът на електроразпреде-
лителната мрежа предприемат на територията на стра-
ната или на територията на разпределителното пред-
приятие при:
1. непреодолима сила;
2. разпоредителни мерки на държавни органи за
състояние на готовност или при военни действия;
3. терористични действия.
(2) Втората част на местния защитен план определя:
1. създаване на координационен кризисен център с
информационен пункт, неговия състав, ред за дейст-
вие, права и задължения на членовете му, месторазпо-
ложение, транспортни средства, комуникации и др.;
2. връзки на координационния кризисен център с
ръководството на разпределителното предприятие и
оператора на електроразпределителната мрежа;
3. организиране на оперативно-ремонтния и допъл-
нителен персонал за отстраняване на повреди и въз-
становяване на обектите;
4. разработване на програма за случаите на въвеж-
дане на ограничителен режим само на територията на
разпределителното предприятие;
5. резервни материали и съоръжения и месторазпо-
ложението им;
6. транспортни средства;
7. организиране на охрана на обектите;
8. организиране на взаимодействието с областни-
те и общинските административни органи, органите
на МВР, Държавната агенция “Гражданска защита”,
Постоянната комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи към Министерския
съвет и др.;
9. средства и начини за уведомяване на населението;
10. връзки с медиите;
11. организиране на взаимодействие с преносното
предприятие и други разпределителни предприятия.
(3) Местният защитен план се съгласува с пренос-
ното предприятие и оператора на електроенергийната
система, а втората му част—и с органите, посочени в
ал. 2, т. 8.
Чл. 94. (1) Координационният кризисен център
започва да функционира незабавно при настъпване
на обстоятелства по чл. 93, ал. 1 и при обявяване на
ограничителен режим за снабдяване с електрическа
енергия.
(2) Решение за спиране на функционирането на
координационния кризисен център се взема от ръко-
водството на разпределителното предприятие след
съгласуване с МЕЕР.
Раздел VIII
Координиране с плана за възстановяване на електро-
енергийната система
Чл. 95. (1) Операторът на електроразпределител-
ната мрежа проучва плана за възстановяване на елек-
троенергийната система и в срок 30 дни писмено уве-
домява оператора на електроенергийната система (съ-
ответно ТДУ) за съгласуване на изискваните мерки и
оперативни действия.
(2) При невъзможност да бъдат изпълнени някои
от изискваните мерки операторът на електроразпре-
делителната мрежа прави мотивирано предложение за
промени в плана за възстановяване на електроенер-
гийната система.