Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 69

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
съоръжения в местата, предвидени за закрепва­
не на елементи на мълниезащитната уредба, 
предимно на мълниеприемниците.
(2) За осигуряване на защита от корозия се 
прилагат изискванията на чл. 78 и 79.
Раздел V
Проектиране на мълниеприемници
Чл. 115. Мълниезащитната уредба може да 
включва както специално предвидени мълние­
приемници, така и подходящи конструктивни 
елементи на защитавания обект, използвани 
като естествени мълниеприемници.
Чл. 116. (1) Мълниеприемниците може да 
са в каквато и да е комбинация от:
1. мълниеприемни пръти, включително сво­
бодно стоящи мълниеотводи (мачти);
2. мълниеприемни окачени проводници 
(въжета);
3. мълниеприемни мрежи.
(2) Минималното напречно сечение на 
обичайно използваните мълниеприемници в 
зависимост от материала, от който е изпълнен 
мълниеприемникът, е съгласно табл. 15.
Таблица 15
Минимално напречно сечение на обичайно 
използваните мълниеприемници в зависимост 
от материала, от който е изпълнен мълние­
приемникът
Материал
Минимално напреч­
но сечение, mm2
Стомана
50
Алуминий
70
Мед
35
(3) Информация за използваните материа­
ли, за формата и за минималното сечение на 
мълниеприемници – проводници и пръти, е 
дадена в приложение № 3, табл. 1.
Чл. 117. (1) Като естествени мълниепри­
емници може да се използват следните кон­
структивни елементи на сградата или външното 
съоръжение:
1. метални облицовки (например от лама­
рина) на покрива на защитавания обект;
2. метални конструкции на покрива (греди, 
електрически свързана стоманена арматура);
3. метални елементи, като водосточни тръби, 
парапети, технологични тръби и резервоари.
(2) Металните облицовки на покрива на 
защитавания обект може да се използват при 
следните условия:
1. да нямат изолационно покритие; тънък 
слой антикорозионна боя или до 0,5 mm асфал­
тово покритие или до 1,0 mm пластмасово по­
критие не се приемат за изолационно покритие;
2. електрическото свързване между раз­
личните части да е устойчиво, изпълнено чрез 
спояване с твърд припой, чрез заваряване, 
пресоване, нитоване или с винтово съединение;
3. дебелината на материала да е не по-малка 
от минималната дебелина по табл. 16.
Таблица 16
Минимална дебелина на метални листове, 
използвани като мълниеприемници, в зави­
симост от материала
Материал
Дебелинаa)
t, mm
Дебелинаб)
t′, mm
Олово
-
2,0
Стомана (неръжда­
ема, поцинкована)
4
0,5
Титан
4
0,5
Мед
5
0,5
Алуминий
7
0,65
Цинк
-
0,7
а) Дебелината t е достатъчна за избягване на 
пробив, нажежаване или възпламеняване.
б) Дебелината t′ e само за метални листове, в 
случай че няма значение дали ще се получи 
пробив, нажежаване или възпламеняване.
(3) Металните съставни части на покривната 
конструкция (греди, електрически свързана сто­
манена арматура и др.) може да се използват, 
при условие че нямат неметално покритие и не 
излизат извън границите на защитавания обект.
(4) Метални елементи, като водосточни 
тръби, парапети и др., може да се използват, 
при условие че напречното им сечение е не 
по-малко от минималното напречно сечение 
по табл. 15 за обичайните мълниеприемници.
(5) Технологични метални тръби и резервоари 
може да се използват, при условие че дебелината 
им е най-малко 2,5 mm и стопяването в точката 
на попадение няма да причини опасност или 
недопустими вреди.
(6) Метални тръби и съдове може да се 
използват, при условие че са изпълнени от ма­
териал с дебелина не по-малка от минималните 
стойности, дадени в табл. 16, и повишаването 
на температурата на вътрешната повърхност на 
стените в точката на попадение на мълнията 
няма да създаде опасности.
Раздел VI
Проектиране на токоотводи
Чл. 118. Токоотводите се проектират така, 
че между точката на попадение на мълнията 
и земята:
1. токът на мълнията да протича по няколко 
паралелни пътя;
2. дължината на пътя на тока да е минимална.
Чл. 119. (1) За всяка неизолирана мълние­
защитна уредба броят на токоотводите трябва 
да бъде най-малко два. Токоотводите се раз­