Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 646. При прокарване на топлопрово-
дите над улици и пътища височината над зе-
мята на най-ниско разположената точка от
изолацията на тръбопровода да е най-малко
4,5 m, при преминаване над неелектрифици-
рана железопътна линия—най-малко 6,4 m, а
над електрифицирана железопътна линия—
най-малко 7 m.
Чл. 647. В случаите, когато разстоянието от
най-ниско разположената точка на изолацията
на топлопровода до нивото на земята е под 2 m,
се осигуряват условия за безопасно преминава-
не на пешеходци над топлопровода— стълби с
парапети и др.
Чл. 648. (1) Външната повърхност на топ-
лопроводите се защитава с топлоустойчиви ан-
тикорозионни покрития. Не се разрешава въ-
веждането в експлоатация на топлопреносни
мрежи без външно антикорозионно покритие
на тръбопроводите.
(2) Тръбопроводите, арматурите и фасонни-
те части се покриват с топлинна изолация.
Чл. 649. (1) Забранява се употребата в топ-
лопреносните мрежи на горими и гниещи топ-
лоизолационни материали и на топлоизолаци-
онни материали, съдържащи вещества, които
отделят киселини, концентрирани алкали и сяра
(в частност шлаки и кизелгур).
(2) Забранява се използването на насипна
изолация в каналите. За закрепване на висяща
изолация се употребява корозионноустойчив
тел—поцинкован, помеден.
Чл. 650. Изпълнението на подземните топ-
лопреносни мрежи изключва възможността за
попадане на вода върху топлопроводите.
Чл. 651. (1) Всички новомонтирани топло-
преносни мрежи се подлагат на проверка за:
1. хидравлична плътност под налягане;
2. изпитване при максимална изчислителна
температура на топлоносителя;
3. измерване на блуждаещите токове;
4. изпитвания за определяне на топлинните
и хидравличните загуби.
 (2) Въз основа на резултатите от изпитва-
нията по ал. 1 се определят показателите за
топлинните и хидравличните загуби на топ-
лопреносната мрежа.
 (3) Когато отделни новомонтирани участъ-
ци се включат към топлопреносната мрежа през
отоплителния сезон, проверката при изчисли-
телната температура се проверява след при-
ключване на отоплителния сезон.
(4) Проверката на топлопреносната мрежа
при изчислителна температура се извършва,
като се поддържа максималната температура
на водата в крайните участъци на мрежата в
продължение най-малко на 30 min.
Чл. 652. (1) Водните топлопреносни мрежи
и кондензопроводите се промиват преди въвеж-
дане в действие и след монтаж или основен
ремонт. 
(2) В отворените системи на топлоснабдява-
не тръбопроводите на топлопреносните мрежи
се промиват с питейна вода, докато се достиг-
нат показателите, съответстващи на санитар-
ните норми.
(3) След промиването необработената вода
се източва и се заменя с деаерирана мрежова
вода.
Чл. 653. Новомонтираните паропроводи се
продухват, като парата се изхвърля в атмо-
сферата.
Чл. 654. След монтаж, ремонт или временно
спиране топлопреносните мрежи се пускат в
действие по предварително изготвен и утвър-
ден график от работодателя.
Чл. 655. При пускането в действие на пар-
ните мрежи се извършват следните основни
операции:
1. загряване и продухване на паропроводите;
2. напълване и промиване на кондензопро-
водите;
3. включване на потребителите и извършва-
не на пусково регулиране на мрежата.
Чл. 656. (1) Преди да започне загряването,
всички шибри на отклоненията от загрявания
участък се затварят плътно, а дренажите на
паропровода се отварят.
 (2) Основната магистрала се загрява първа,
а след това—всяко отклонение поотделно. За
паропроводи с дължина до 200 m загряването
на основния паропровод и на отклоненията от
него може да се извърши едновременно.
Чл. 657. При пускането в действие на водни-
те топлопреносни мрежи се извършват следни-
те основни операции:
1. напълване на мрежата с вода;
2. промиване на мрежата;
3. установяване на циркулация на водата;
4. проверка на плътността на мрежата;
5. включване на потребителите и регулира-
не на мрежата.
Чл. 658. При въвеждане в действие на вод-
ни мрежи след монтаж промиването се извърш-
ва, като в края на подаващия и на обратния
топлопровод се монтират временни утайни-
ци. Утайниците се демонтират след второто
промиване.
Чл. 659. Ежегодно след завършване на
отоплителния сезон топлопреносните мрежи
се изпитват под налягане, за да се открият
подлежащите на отстраняване при основния
ремонт слаби места и дефекти. След основ-
ния ремонт изпитването на мрежата под на-
лягане се повтаря, като се проверява плът-
ността на монтираната спирателна и регули-
раща арматура.
Чл. 660. Водните топлопреносни мрежи се
изпитват с налягане, равно на 1,25 от работно-
то налягане в подаващия колектор на топло-
централата, но не по-ниско от 1,6 МРа за пода-
ващите тръбопроводи и от 1,2 МРа—за връ-