Държавен вестник, бр. 75, 2000 г., стр. 3

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
10. евентуални пропуски на газ да не предиз-
викват какъвто и да е риск;
11. по време на първоначално или повторно
запалване и след изгасване на пламъка коли-
чеството на освободения газ да е ограничено
така, че да не се допусне опасно натрупване на
неизгорял газ в уреда;
12. първоначалното и повторното запалване
да се извършват плавно и да е осигурено едно
междинно запалване;
13. да не проникват вода и въздух в цикъла
на газа;
14. водният кондензат, който се образува при
пускане и експлоатация, да не намалява безо-
пасността на уреда;
15. при нормално използване да е осигурена
стабилност на пламъка и да не се отделят вред-
ни за здравето продукти;
16. при нормално използване да не се отде-
лят непредвидени продукти от горенето.
Чл. 9. Монтираните и настроените от произ-
водителя устройства на газовия уред, които е
недопустимо да се променят при монтажа или
от потребителя, трябва да са защитени от така-
ва промяна по подходящ начин.
Чл. 10. Ръчките и бутоните за управление или
регулиране трябва да са означени по подходящ
начин с репери, които да съдържат необходима-
та информация, предпазваща от погрешни дейс-
твия. Тяхното проектиране трябва да е такова,
че да не се допускат случайни манипулации.
Чл. 11. (1) Газовите уреди, предназначени за
използване в помещения, трябва да имат устройс-
тво, което не позволява отделянето на недопус-
тимо количество неизгорял газ в помещението.
(2) Допуска се газовите уреди да нямат ус-
тройството по ал. 1 само ако се използват в по-
мещения с вентилация, непозволяваща натруп-
ването на опасно количество неизгорял газ.
(3) Газовите уреди, предназначени за из-
ползване в места за обществено хранене, и
уредите, захранвани с газ, съдържащ токсич-
ни съставки, задължително трябва да имат
устройството по ал. 1.
Чл. 12. Устройствата се проектират и кон-
струират така, че да изпълняват правилно фун-
кцията, за която са предвидени, при условие
че са монтирани в съответствие с инструкци-
ята за монтаж.
Чл. 13. (1) Частите на газовите уреди, разпо-
ложени близо до пода или до други повърхнос-
ти, не трябва да се нагряват до температури,
които представляват опасност за обкръжава-
щата среда.
(2) Температурата на бутоните и ръчките за
управление по време на обслужване не трябва
да създава опасност за потребителя.
(3) Температурата на външните повърхнини
на уредите, предназначени за жилищни поме-
щения, с изключение на елементите, вземащи
участие в пренасянето на топлината, не трябва
да представлява опасност за потребителя и осо-
бено за децата.
Чл. 14. (1) Всеки уред, свързан с димоход
за отвеждане на продуктите на горенето, тряб-
ва да е конструиран така, че при нарушение
на тягата да не отделя продукти на горенето
в количества, недопустими за съответното по-
мещение.
(2) Уредите, предназначени за жилищно
отопление, и бойлерите за нагряване на вода,
които не са свързани с димоход за отвеждане
на продуктите на горенето, не трябва да отде-
лят в помещението въглероден оксид в кон-
центрация, която представлява опасност за
здравето на хората.
Чл. 15. (1) Газовите уреди и устройствата
се изработват от материали, подходящи за
предназначението им и устойчиви на механич-
ните, химичните и термичните условия, при
които ще се експлоатират. Качествата на ма-
териалите се гарантират от производителя или
доставчика.
(2) Материалите, от които се изработват
газовите уреди, при контакт с хранителни про-
дукти или битови води не трябва да влошават
тяхното качество.
Чл. 16. Върху газовия уред и върху неговата
опаковка се поставят трайни маркировки или
надписи и предупреждения на български език,
указващи:
1. типа на захранващия газ и налягането на
газа, за който уредът е предназначен;
2. начина за използване на уреда, включи-
телно забрани за определени манипулации и
предупреждения за възможни опасности;
3. че уредът трябва да се монтира само в
достатъчно проветриви места.
Чл. 17. (1) Инструкцията за монтаж тряб-
ва да съдържа всички необходими указания
за правилното монтиране, регулиране и под-
държане на газовия уред, осигуряващи него-
вата безопасна експлоатация. Тя трябва да
съдържа данни за:
1. типа на захранващия газ;
2. налягането на газа на входа на газовия
уред;
3. дебита на въздуха, необходим за горене и
за предотвратяване образуването на смеси с
недопустимо процентно съдържание на неиз-
горял газ—за уреди, които нямат устройство
съгласно чл. 11, ал. 1;
4. начина за отвеждане на продуктите от
горенето;
5. техническите характеристики на горел-
ките с принудително подаване на въздух и
нагревателните им елементи и начина за тях-
ното монтиране така, че сглобените уреди да
съответстват на съществените изисквания на
наредбата.