Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
14. В паспорта на КСЗ се нанасят следните данни за ФВУ:
Дата на прегледа
Резултати от прегледа (проверката).
Подпис на лицето, извършило прегледа
(проверката)
Открити дефекти на ФП, възможни
(проверката)
причини и мерки за отстраняването им
Дата на монтажа ............................................................................................................................................................
Номинална производителност в m3/h .......................................................................................................................
Съпротивление в mm воден стълб.............................................................................................................................
(попълват се резултатите от изпитването)
Количество и марка на ФП, монтирани в установката
15. ФП се маркират, както следва:
№
Година на
№ на
Начално
Съпротивление на
Дата на
по
производство
партидата
тегло на ФП,
ФП в mm воден
монтажа
ред
кг
стълб
16. Резултатите от техническия преглед и контролната проверка се нанасят и върху ФП.
Приложение № 5
към чл. 23, ал. 7
МЕТОДИКА
за изпитване на херметичност
на колективните средства за защита
Общи изисквания при изпитване на херметич-
ност
 1. На изпитване на херметичност се подлага
цялото съоръжение по външната линия на херме-
тизация и отделните му помещения.
2. Херметичността на съоръжението или отдел-
ното помещение се определя от загубите (изтича-
нето) на въздух след създаване на свръхналягане
във вътрешния обем. Свръхналягането в изпитва-
ното съоръжение или отделно помещение се съз-
дава от съществуващата приточна вентилация или
преносими центробежни вентилатори.
3. Нормата за разхода на въздух (загубите) се
изчислява и се отразява в протокол, приложен към
документацията на колективните средства за за-
щита (КСЗ).
Ред за провеждане изпитването на херметич-
ност
4. Работата по откриване и отстраняване на
неплътности се провежда в последователни етапи
и завършва, когато се открият и отстранят всички
неплътности.
5. Най-вероятни места за неплътности са:
а) местата на пресичане на железобетонни еле-
менти;
б) преградните стени и покривната плоча;
в) бетонни шевове и пукнатини;
г) местата на преминаване на инженерните
комуникации през елементите на строителната
конструкция;
д) херметичните врати и капаци;
е) уплътняването на херметичните клапани
(ХК) и клапаните за свръхналягане (КИД).
Етапи на изпитване
6. На първия етап на изпитване строителната
конструкция се оглежда за наличие на видими не-
плътности по границата на херметизация. Скри-
тите неплътности в конструкциите, особено в мес-
тата на отливане на касите на вратите, капаците
и другите закладни детайли, се проверяват чрез
почукване с чук с цел откриване на пукнатини и
празнини.
7. Качеството на уплътнителните устройства
на херметичните врати и капаци се проверява чрез
оставена непрекъсната следа върху касата от на-
мазана креда (тебешир) по гумения уплътнител на
плоскостта (платното).
8. Не се допуска механическа повреда на гуме-
ния уплътнител—некачествено залепване в мес-
тата на съединяване на гумения уплътнител, не-
плътно прилягане на гумения уплътнител към
планките на платното.
9. Херметичните клапани и КИД се проверяват
на плътност, като се изпитват чрез няколко цикъ-
ла на работа при затворено положение.
10. Херметичните устройства на влизането и
преминаването на инженерните комуникации се
проверяват за неплътности чрез външен оглед.
11. Участъците на топлинните комуникации,
преминаващи през линията на херметизация, се
подлагат на изпитване на плътност в съответст-
вие с техническите условия на монтаж и премина-
ване на дадената система.
12. Установените при външен оглед неплътнос-
ти се отстраняват, както следва:
а) пукнатини и празнини в бетона—чрез наг-
нетяване или запълване с подходящи за целта
разтвори;
б) в местата на неправилното прилягане на гу-
мения уплътнител на херметичните врати и капа-
ци към касата платното се изправя с едновремен-
но регулиране на ключалката;
в) неплътностите на ХК и КИД—чрез настрой-
ка и регулиране.
13. При завършване на указаните по-горе рабо-
ти се провежда фактическа проверка на хермети-
зацията на съоръжението. Проверката се заклю-
чава в определяне на фактическите пропуски на
въздух с методите на прякото или косвеното из-
мерване.