Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 230. (1) Експлоатацията на ХТС включ-
ва всички действия при улавянето, регулиране-
то и подаването на водите до електроцентрала-
та и другите водоползватели, когато водохра-
нилището е с комплексно предназначение, а
също така поддържането и извършването на
ремонти на съоръженията.
(2) Експлоатацията на ХТС през целия пе-
риод на използване гарантира непрекъснатата
им работа при спазване на изискванията за бе-
зопасност, сигурност и икономично разходване
на водата.
Раздел II
Експлоатация на хидротехническите
съоръжения при нормални условия
Чл. 231. (1) За нормални условия на експло-
атацията на ХТС се приемат тези, при които
режимът им на работа достига до граничните
изчислителни натоварвания, предвидени в тех-
ническия проект без данни за нарушаване на
конструктивната  годност и сигурност.
(2) При нормални условия ХТС се експлоа-
тират съгласно проекта за експлоатация и под-
държане.
(3) Експлоатационният персонал осигурява
безаварийна работа на хидротехническите съо-
ръжения чрез:
1. изпълнение на програмите за технически
контрол, спазване на инструкциите за експлоа-
тация и длъжностните инструкции на работни-
те места;
2. извършване на профилактика и ремонт на
ХТС, поддържане в изправност на комуника-
ционните и пътните връзки, транспортната тех-
ника и производствено-складовата база;
3. обработване на данните за наблюдавани-
те явления, получени от контролно-измервател-
ните системи;
4. изготвяне на анализи за техническото
състояние на язовирните стени и прилежащите
им съоръжения;
5. поддържане в готовност и наличност на
авариен резерв от материали и резервни части.
(4) Два пъти годишно (през пролетта и есен-
та) се извършват прегледи за техническото със-
тоянието на язовирните стени, прилежащите им
съоръжения, контролно-измервателните систе-
ми (КИС), водохранилищата и техните брегове,
водовземните и водопровеждащите съоръжения.
(5) Огледите за техническото състояние на
главните напорни деривации (ГНД) на ВЕЦ се
извършват две години след въвеждането им в
експлоатация, на всеки следващи пет години и
при настъпили форсмажорни обстоятелства.
Раздел III
Експлоатация на хидротехническите
съоръжения при екстремни условия
Чл. 232. (1) За екстремни условия на екс-
плоатация на ХТС се считат тези, при които
режимът на работата за едно или повече ХТС
надхвърля предвидените в проекта гранични
изчислителни натоварвания, без данни за на-
рушаване на конструктивната им годност и си-
гурност.
(2) При екстремни условия ХТС се експлоа-
тират съгласно проекта за експлоатация и под-
държане, при постоянно наблюдение на засег-
натите елементи.
(3) При екстремни условия на експлоатация
на ХТС безаварийната работа на съоръжения-
та се осигурява чрез изпълнение на програмите
за технически контрол, аварийния план за дейс-
твие и вътрешните инструкции на работните
места.
(4) След провеждане на висока вълна се из-
вършват огледи на състоянието на язовирната
стена, преливните съоръжения и речното кори-
то до 500 m след язовирната стена. При необхо-
димост се предприемат ремонтно- възстанови-
телни работи.
Раздел IV
Експлоатация на хидротехническите
съоръжения при аварийни условия
Чл. 233. (1) За аварийни условия за експло-
атация на ХТС се считат тези, при които режи-
мът на работата за едно или повече ХТС над-
хвърля предвидените в проекта гранични из-
числителни натоварвания и има данни за на-
рушаване на конструктивната им годност и си-
гурност.
(2) При аварийни условия ХТС се експлоа-
тират съгласно аварийните планове за дейст-
вие и проекта за експлоатация и поддържане.
(3) При възникване на авария собственикът/
ползвателят, който експлоатира ХТС,  пред-
приема незабавни мерки за овладяване и огра-
ничаване на последствията от нея, и незабавно
уведомява органите на местното самоуправле-
ние, съответните служби за аварийно-спасител-
ни действия и Постоянната комисия за защита
на населението при бедствия, аварии и катаст-
рофи към Министерския съвет.
Раздел V
Механични части на хидротехническите
съоръжения
Чл. 234. Към механичните части на ХТС се
включват всички видове затворни органи (плос-
ки, цилиндрични, иглени, сегменти, клапи и др.)
на облекчителни, водовземни, водопровежда-
щи и разпределителни съоръжения, както и на
предпазните решетки.
Чл. 235. Поддържането, контролът за тех-
ническото състояние и манипулациите с меха-
ничните части на ХТС се осъществяват от ква-
лифициран персонал на експлоатационното зве-
но, в съответствие с проекта за експлоатация,
вътрешните експлоатационни инструкции  и
инструкциите на производителите.
Чл. 236. Механичните части на ХТС се под-
държат в постоянна готовност за работа и в
техническо състояние, което да осигурява зало-