Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 89

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
Чл. 514. (1) Разрешава се автоматизирано 
преливане на ЛЗТ и ГТ по самотек от основните 
резервоари в междинни резервоари, в авто- и 
железопътни цистерни, в танкери и др.
(2) В случаите по ал. 1 тръбопроводите се 
предвиждат с резервна спирателна арматура 
с автоматично и ръчно действие, монтирана 
до резервоара, на разстояние от 5 до 50 m от 
стената му.
Чл. 515. (1) Резервоарите се разполагат пое-
динично или в групи. Резервоарите с единичен 
обем над 10 000 m3 се разполагат на групи в 
един ред, а резервоарите с обем до 10 000 m3 
включително – на групи до два реда. Разре-
шава се резервоарите с единична вместимост 
до 500 m3 включително да се разполагат в 
четири реда.
(2) Максималната обща вместимост на 
резервоарите от една група е, както следва:
1. за резервоари с плаващ покрив – 200 000 m3;
2. за резервоари с понтон или със стацио-
нарен покрив: 120 000 m3 – при съхраняване 
на ГТ, и 80 000 m3 – при съхраняване на ЛЗТ.
(3) Максималната вместимост на единичните 
(отделните) резервоари е не повече от:
1. за резервоари с плаващ покрив – 120 000 m3;
2. за резервоари с понтон – 30 000 m3;
3. за резервоари с неподвижен пок­
рив – 20 000 m3.
Чл. 516. Минималното разстояние между 
стените на резервоарите от две съседни групи 
е, както следва:
1. между надземни резервоари – 40 m;
2. между надземни и полуподземни резер-
воари – 35 m;
3. между надземни и подземни резерво-
ари – 30 m;
4. между полуподземни резервоари – 25 m;
5. между полуподземни и подземни резер-
воари – 15 m;
6. между подземни резервоари – 15 m.
Чл. 517. (1) Минималните разстояния между 
стените на съседни надземни резервоари в една 
група се определя в зависимост от диаметъра 
и конструкцията на резервоарите, както и от 
вида на съхраняваната в тях течност по табл. 46.
(2) При определяне на разстоянията между 
резервоарите се приема по-голямото разстояние 
по табл. 46, но не по-малко от:
1. за резервоари с неподвижен покрив или 
с понтон – 1,50 m;
2. за резервоари с плаващ покрив – 2,50 m.
Таблица 46
№
по 
ред
Видове ре-
зервоари
Пламна температура на 
съхраняваната течност, °С
Мини-
мално 
разстоя-
ние
1.
С неподви-
жен покрив 
или с пон-
тон
до 55
от 55 до 120
над 120
0,75 Д*
0,65 Д
0,5 Д
2.
С плаващ 
покрив
до 55
от 55 до 120
над 120
0,5 Д
0,4 Д
0,2 Д
*Д е диаметърът на резервоара.
Чл. 518. (1) Допуска се разстоянията от ре-
зервоари и хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни 
сгради и съоръжения, както и разстоянията 
между стените на резервоари, разположени 
в една група, да се намаляват, както следва:
1. при подземни резервоари и хранили-
ща – с 50 %;
2. при полуподземни резервоари и храни-
лища – с 25 %.
(2) Разстоянието между стените на подземни-
те резервоари от една група е най-малко 0,5 m.
Чл. 519. Минималните разстояния от над-
земни резервоари за амонячна вода са, както 
следва:
1. до помпени станции за ЛЗТ – 8 m;
2. до помпени станции за ГТ – 5 m;
3. до оста на хидрантите на наливно-излив-
ните устройства за ЛЗТ и ГТ – 5 m;
4. до оста на железопътни линии за редовно 
движение – 20 m;
5. до оста на вътрешнообектови и маневрени 
железопътни линии – 12 m;
6. до края на платното на пътища от репу-
бликанската пътна мрежа – 10 m;
7. до вътрешнообектови пътища – 5 m;
8. до съседни резервоари за амонячна 
вода – 1 m;
9. до съседни сгради разстоянията се опре-
делят по табл. 39, като складовете за амоняч-
на вода се приравняват към производства от 
категория по пожарна опасност Ф5Д.
Чл. 520. (1) Минималните разстояния от 
резервоари за ЛЗТ и ГТ до помпени станции 
се определят в зависимост от категорията на 
склада.
(2) Разрешава се намаляване до 1 m на 
разстоянието от подземни резервоари за ЛЗТ 
и ГТ до помпени станции с не повече от три 
основни помпи, подът на които е под нивото 
на прилежащия терен, при условие че стената 
на помпената станция към резервоарите е без 
отвори.
(3) Разрешава се намаляване до 1 m на 
разстоянието от помпени станции до надземни 
резервоари за ГТ с пламна температура над 
120 °С, при условие че помпените станции са 
извън обваловката на резервоарите.
Чл. 521. Разрешава се намаляване до 1 m 
на разстоянието между надземни резервоари за 
ЛЗТ с обем до 50 m3 и за ГТ с обем до 100 m3, 
при условие че общата вместимост на групата 
резервоари за ЛЗТ е до 200 m3, а за ГТ – до 
400 m3, и минималното разстояние между гру-
пите резервоари е, както следва:
1. между групи с ЛЗТ – 10 m;
2. между групи с ГТ – 5 m;
3. от група с ЛЗТ до група с ГТ – 7 m.
Чл. 522. (1) Отделностоящите надземни и 
полуподземни резервоари или група резервоари 
с обем над 1000 m3 – към складовете от I ка-
тегория, и с обем над 500 m3 – към складовете 
от II категория, се предвиждат обваловани със