Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 4

СТР.  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  1
2. Създава се ал. 6: 
„(6) При определяне на максимално допус-
тимата застроена площ между брандмауерите 
на сградите в броя на етажите се допуска да 
не бъдат включвани:
1. тавански етажи, в които са предвидени 
само технически и складови помещения – за 
сгради от всички класове на функционална 
пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разполо-
жено между две последователни подови кон-
струкции или подова конструкция и покрива 
на сградата, което е с площ до 100 m2, но не 
повече от 50 % от площта на помещението или 
пространството, в което е разположено – за 
сгради от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; 
при осигуряване на автоматична спринклерна 
пожарогасителна инсталация (независимо от 
това, дали съгласно приложение № 1 се изисква 
такава инсталация) площта на междинното 
ниво или полуниво може да бъде увеличена 
до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на 
помещението или прост­ранството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % 
от застроената площ на сградата – за сгради 
от подклас на функционална пожарна опас-
ност Ф2.1.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „БДС EN 13501“ се 
поставя запетая и се добавя „Делегиран ре-
гламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 
2015 г. относно класифицирането на експло-
атационните показатели за реакцията на огън 
на строителните продукти в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета“.
2. В ал. 3 и 4 думите „решенията по“ се 
заличават. 
3. В ал. 6, т. 7 думите „за продукти без оп-
ределени характеристики за реакция на огън“ 
се заменят със „за продукти с много значи-
телен принос към неконтролирано горене“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Строителните продукти, за които 
не се изисква изпитване съгласно Решение 
96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК 
и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/
ЕК, изменено с Решение 2003/593/ЕК, с 
Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/
ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/
ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/
ЕК����������������������������������������
, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регла-
мент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците 
на приложение № 6.“
5. В ал. 9 думите „на топлоизолационните 
продукти за тръби – в табл. 3, на електриче-
ските кабели – в табл. 4“ се заменят с „на изо-
лацията на електрическите кабели – в табл. 3, 
на топлоизолацията на тръби – в табл. 4“.
6. В таблица 7 към ал. 12:
а) думата „сутерени“ се заменя с „подзем-
ни етажи“;
б) в забележките се правят следните из-
менения и допълнения:
aа) в т. 7, 8 и 9 означението „А“ се заменя 
с „А1, А2“;
бб) в т. 10 означението „А“ се заменя с 
„А1 или А2“.
7. Таблица 7.1 се изменя така:
„Таблица 7.1
Степен на 
огнеустойчи-
вост на сгра-
дите и съо-
ръженията 
Елементи 
Клас по реак-
ция на огън на 
топлоизолаци-
ята 
Клас по реак-
ция на огън на 
външния по-
върхностен слой 
Допустима 
площ, m2 
Начин на разделяне 
на допустими пло-
щи – широчина на 
ивицата и клас по 
реакция на огън 
І и ІІ
Всички 
елементи 
С 
А2 
без ограничения 
- 
D 
В 
1000 
0,5 m клас А2 или 
1m клас В 
Е 
А2 
1000 
0,5 m клас А2 
Е 
В 
200 
0,5 m клас А2 или 
1 m клас В 
Покриви 
С 
С 
1000 
0,5 m клас А2 
А2 
без ограничения без ограничения 
- 
А1 
без ограничения
без ограничения 
- 
ІІІ
Всички 
елементи 
С 
А2 
без ограничения 
- 
С 
С 
1000 
0,5 m клас А2 
D 
А2 
1000 
0,5 m клас А2 или 
1 m клас В 
Стени 
D 
D 
200 
0,5 m клас А2 или 
1 m клас В 
E 
E 
30 
0,5 m клас А2 или 
1 m клас В