Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
огън не по-нисък от А2, без да се намалява 
нормативната огнеустойчивост на съответната 
преграда.
Чл. 18. (1) Отворите в пожарозащитните 
прегради се проектират с обща площ, която 
не превишава 25 % от площта на преградите.
(2) Отворите в пожарозащитните прегради 
се защитават посредством врати и затварящи 
устройства при спазване на изискванията, оп-
ределени в този раздел.
(3) В сгради и помещения от клас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5 за защита 
на отвори в пожарозащитни прегради между 
помещения от категории по пожарна опасност 
Ф5В – Ф5Д се разрешава използването на 
огнезащитни завеси със същата огнеустойчи-
вост както на преградите, ако общата площ 
на отворите не надвишава 50 % от площта на 
съответната преграда и ако са предвидени един 
ред дренчери, управлявани от бързоотварящ се 
вентил (например спирателен кран), монтиран 
на достъпно място. 
(4) Към отворите в пожарозащитни прегради 
с обща площ, по-голяма от площта по ал. 2, за 
защита на помещенията, разделени с преграда, 
се проектират автоматични ПГИ, работещи с 
вода, с въглероден диоксид, с азот или с друг 
подходящ химичен агент. Това изискване не 
се прилага за съседни помещения, едното от 
които е от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф5.1, а другото – от подклас Ф5.2, 
както и за съседни помещения от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф5.2.
Раздел II
Брандмауери
Чл. 19. (1) Брандмауерът се проектира с 
огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без 
отвори или с пожарозащитени отвори) и се 
изпълнява от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
(2) Брандмауерите служат за:
1. разделяне на сградите на пожарни сектори 
до нормативно допустимите застроени площи 
в съответствие с табл. 4, 5 и 6;
2. отделяне на сгради, помещения и съо-
ръжения от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5 от съседни сгради, съоръжения, 
помещения и инсталации;
3. намаляване на минималните разстояния 
между сградите и съоръженията от всички 
класове на функционална пожарна опасност и 
при свързано застрояване на строежите.
(3) Брандмауерът започва от основите на 
сградата, като за:
1. сгради от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5 пресича вертикално всички кон-
структивни елементи на сградата, изпълнени 
от продукти с класове по реакция на огън В 
– F; при покривни конструкции, изпълнени от 
продукти с класове по реакция на огън В – F, 
брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m 
(14) В строежи от всички класове на функ-
ционална пожарна опасност (с изключение на 
подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава 
използването на неносещи фасадни панели с 
пълнеж от строителни продукти с клас по реак-
ция на огън B ÷ F, при условие че през 100 m2 
панелите се прекъсват  с ивица с минимална 
широчина 0,2 m, изпълнена от продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2. 
 (15) В строежите от класове на функцио-
нална пожарна опасност Ф1 – Ф4 с височина 
до 28 m покривите се изпълняват от строи-
телни продукти с класове по реакция на огън 
B – D, при условие че таванската хоризонтална 
конструкция е от строителни продукти с клас 
по реакция на огън А1 или А2 и с граница на 
огнеустойчивост ЕI 60.
Г л а в а  п е т а
ПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕК-
ТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната 
опасност и размерите на обектите се предвиж-
дат пожарозащитни прегради за създаване на 
препятствия по пътя на разпространяване на 
пожари в сградите.
(2) Пожарозащитните прегради служат за 
предотвратяване на разпространяването на 
пожара и на продуктите на горенето от по-
мещението или пожарния сектор, където е 
възникнал пожарът, към съседни помещения.
Чл. 16. (1) Пожарните сектори се проекти-
рат за предотвратяване на неконтролируемо 
разпространяване на пожар в сградата и за 
осигуряване на безопасна евакуация на хората 
в нея.
(2) Максималната площ на пожарните 
сектори се определя в зависимост от кла-
са на функционална пожарна опасност на 
строежа при спазване на изискванията, 
определени в съответните глави и раздели 
на тази наредба.
(3) Преградите на пожарния сектор се из-
пълняват от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
(4) Минималната огнеустойчивост на верти-
калните и хоризонталните прегради на пожарния 
сектор е REI 120.
(5) Минималната огнеустойчивост на врати-
те, които отделят пожарния сектор от коридори 
и стълбищни клетки, предназначени за едно-
временно обслужване на два и повече пожарни 
сектори в една сграда, е EI 90.
Чл. 17. Местата на преминаване на тръ-
бопроводи, въздухопроводи, кабели и други 
съоръжения и комуникации през хоризонтал-
ни и вертикални пожарозащитни прегради се 
уплътняват с продукти с клас по реакция на