Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 51

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
2. измерване на температурата на конденза-
та в резервоара;
3. измерване на температурата на охлаждаща-
та вода преди и след охладителя на кондензат;
4. измерване и регистриране на температу-
рата на кондензата на изхода на помпената
станция;
5. измерване на температурата на лагерите
на помпите;
6. измерване на налягането на кондензата в
топлопроводите, подвеждащи кондензат към
резервоара;
7. измерване на налягането на парната въз-
главница в кондензния резервоар (при закрита
система на кондензопроводите);
8. измерване на налягането в напорните тръ-
би на помпите;
9. измерване на нивото на кондензата в ре-
зервоара.
Чл. 178. Контролът на параметрите на топ-
лоносителя в топлообменните станции се из-
вършва с контролно-измервателни средства и
със средства с енергонезависима памет за:
1. измерване и регистриране на температу-
рата на подгряваната вода на входа и изхода на
топлообменната станция;
2. измерване на температурата на подгрява-
ната вода след всеки топлообменник;
3. измерване и регистриране на температу-
рата на подгряващата вода преди и след топло-
обменната станция или на температурата на
парата и връщания кондензат;
4. измерване на температурата на подгрява-
щата вода преди и след всеки топлообменник
или на температурата на постъпващата пара и
изходящия кондензат;
5. измерване на температурата на водата в
подхранващия тръбопровод;
6. измерване на температурата на лагерите
на помпите;
7. измерване и регистриране на налягането
на подгряваната вода в обратния тръбопровод
преди мрежовите помпи;
8. измерване и регистриране на налягането
на подгряваната вода на изхода на топлообмен-
ната станция;
9. измерване и регистриране на налягането
на подгряващата вода или пара на входа на топ-
лообменната станция;
10. измерване на налягането на подгряваща-
та вода или пара пред всеки топлообменник и
на налягането на подгряващата вода след всеки
топлообменник;
11. измерване на налягането на водата в наг-
нетателната и смукателната тръба на всяка
помпа.
Чл. 179. Разходът на подгряващата вода или
пара, на връщаното количество кондензат и
разходът на подгряваната вода в топлообмен-
ните станции се отчитат с разходомери.
Чл. 180. За контрол, сигнализация и автома-
тизация на работата на съоръженията в помпе-
ните и топлообменните станции се предвиждат
табла за управление.
Чл. 181. (1) В таблото за управление в меж-
динните и смесителните помпени станции се
предвиждат устройства за сигнализация при:
1. повишаване на температурата в лагерите
на помпите над допустимата температура;
2. автоматично включване на резервната
помпа;
3. превишаване на нивото в дренажната сис-
тема над допустимото ниво;
4. понижаване на налягането на водата в
подаващия тръбопровод след помпите в меж-
динните помпени станции;
5. повишаване на налягането на водата в
обратния тръбопровод пред помпите в междин-
ните помпени станции;
6. понижаване на температурата на водата
над допустимата температура на изхода от сме-
сителните помпени станции.
(2) В таблото за управление в дренажните
помпени станции се предвиждат сигнални уст-
ройства за сигнализиране при:
1. повишаване на температурата в лагерите
на помпата над допустимата температура;
2. понижаване на нивото на водата в дренаж-
ната система под установеното ниво;
3. повишване на нивото на водата в дренаж-
ната система над установеното ниво, при което
се включва резервната помпа.
Чл. 182. В таблото за управление в конденз-
ните помпени станции се предвиждат устрой-
ства за сигнализиране при:
1. повишаване на температурата в лагерите
на помпите над допустимата температура;
2. понижаване на нивото на кондензата в
резервоара под установеното ниво;
3. повишаване на нивото на кондензата в
резервоара до нивото, при което се включва
резервната помпа;
4. повишаване или понижаване на налягане-
то на парната възглавница в кондензния резер-
воар извън определените граници (при закрита
система на кондензопроводите);
5. нарушаване на качеството на кондензата
извън определените норми;
6. изменение на зададената температура за
охлаждане на кондензата;
7. повишаване или намаляване на определе-
ното ниво в кондензния резервоар и при спира-
не на работната помпа и включване на резерв-
ната помпа.
Чл. 183. Информацията за неизправната ра-
бота на помпените и/или топлообменните стан-
ции се предава със звуков и светлинен сигнал в
съответния диспечерски пункт за управление
на топлопреносната мрежа.
Чл. 184. В таблото за управление в топлооб-
менните станции се предвиждат устройства за
сигнализиране при:
1. повишаване и понижаване на температу-
рата на подгряваната вода извън определената
стойност на изхода на станцията;