Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
Раздел VI
Консервиране на сондажи
Чл. 326. Консервирането на сондажите за
определено време се извършва съгласно изиск-
ванията за ликвидиране без демонтиране на
устиевото оборудване и без задължително ос-
вобождаване на сондажната площадка.
Чл. 327. Методите за изолиране и типът на
мостовите прегради се определят в зависимост
от конкретните условия на газохранилището и
сондажа и времето за консервация. Те не може
да позволяват безопасно разконсервиране на
сондажа и извършване на заключителните опе-
рации, без да се влошава състоянието му.
Чл. 328. (1) Изолационните работи се из-
вършват с промивна течност с плътност 1,2
пъти по-голяма от еквивалентната на пласто-
вото налягане и с мостови прегради. Първата
преграда е от циментов мост с дължина 100 m,
поставен по метода на заместването 40 m над
газоносния пласт (над перфорирания интер-
вал, над колонния филтър), или съставена от
сондируема мостова тапа или преминаваща
през помпено-компресорните тръби еластич-
на тапа, от циментов контейнер, поставени в
експлоатационната колона максимално 40 m
над газоносния пласт, и циментов мост над
тях с дължина 50 m. Втората преграда е от
циментов мост с минимална дължина 50 m,
поставен по метода на балансирането, или
изваждаща се, или сондируема мостова тапа,
поставени в интервала 30—60 m от устието на
сондажа.
(2) Преди извършване на изолационните ра-
боти газоносният пласт се блокира временно.
(3) През периода на консервация устието на
сондажа се оборудва с пълен комплект фонтан-
на арматура.
(4) Максимално допустимото време за кон-
сервирането е до една година, след което по
одобрен план се извършват операции за раз-
консервиране или ликвидиране на сондажа.
(5) При ликвидиране на сондажите се
извършва и рекултивация на терена.
(6) След поставяне на мостовите прегради
се извършват проверка и изпитване, както
следва:
1. проверка на върха на преградите и изпит-
ване на осов натиск 10 t; когато преди цименто-
вия мост е поставена мостова тапа, тя се изпит-
ва на същия осов натиск;
2. първият циментов мост, поставен над пер-
форирания интервал, се изпитва на налягане,
равно на пластовото, но не по-малко от 7 МРа.
(7) Мостовите прегради се приемат, ако са
издържали осов натиск 10 t и когато при хид-
равлично изпитване в продължение на 15 min
налягането не е паднало повече от 10 на сто. В
противен случай мостът се удължава и отново
се изпитва.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 329. (1) Органи за технически надзор на
газопроводите и газовите съоръжения на пре-
носната мрежа и на разпределителната мрежа,
на промишлените газови инсталации и на сград-
ните газови инсталации са:
1. председателят на ДАСМ чрез ГД “ИДТН”;
2. лица, оправомощени от председателя на
ДАСМ;
3. специализирани органи по § 4 и 5 ЗТИП.
(2) Разпределението на видовете газопрово-
ди, газови съоръжения и газови инсталации за
осъществяване на технически надзор между
органите по ал. 1, т. 1 и 2 и редът за оправомо-
щаване на лицата по ал. 1, т. 2 се определят с
Наредбата за условията и реда за оправомоща-
ване на лица за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност и
за реда за водене на регистър на съоръженията,
приета с Постановление № 187 на Министер-
ския съвет от 2000 г. (ДВ бр. 79 от 2000 г.).
(3) Техническият надзор на газопроводите,
газовите съоръжения и газовите инсталации в
системите на Министерството на отбраната, на
Министерството на вътрешните работи и на
Министерството на транспорта и съобщенията
се осъществява по реда на ЗТИП и на наредбата
от техни специализирани органи под методи-
ческото ръководство на председателя на ДАСМ
и на правилниците, издадени от съответните
министри.
(4) Агенцията за ядрено регулиране осъщест-
вява контрол за техническата безопасност на
газопроводите, газовите съоръжения и газови-
те инсталации на територията на атомните елек-
троцентрали и определя технически правила и
норми за тяхното проектиране и безопасна екс-
плоатация.
Чл. 330. (1) Газопроводите, газовите съо-
ръжения и газовите инсталации, за които няма
приети наредби по чл. 7 ЗТИП, се изграждат,
преустройват, реконструират и рехабилитират
по инвестиционни проекти, заверени от орга-
ните за технически надзор и одобрени по реда
на чл. 143 от Закона за устройство на терито-
рията.
(2) На заверяване подлежат проектната до-
кументация на частите на проекта, отнасящи се
до съоръженията с повишена опасност по ал. 1,
и инструкциите за техния монтаж и безопасна
експлоатация, приложени към съответната
проектна документация.
(3) Органите за технически надзор извърш-
ват експертиза на проектната документация в
20-дневен срок от получаването є, заверяват
документацията или отказват да я заверят и
писмено уведомяват заявителя.