Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
Забележки:
1. В зависимост от спецификата на обекта в 
таблицата може да бъде включена допълнително 
информация по отношение на мерките за осигуряване 
на ПБ, използване на системите за подпомагане на 
евакуацията, отговорности и др.
2. Задълженията на всички от персонала на обекта 
се разпределят така, че да се осигурят едновременно 
действията им, без да има противоречие в тях. 
2.3.2. Описателна част:
2.3.2.1. За сгради от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1:
2.3.2.1.1. численост на персонала, конкретни 
задължения на лицата, отговорни за евакуацията 
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.1.2. максимална численост на работещите;
2.3.2.1.3. обща численост на хората, пребиваващи 
на всеки етаж и във всяко помещение.
2.3.2.2. За сгради от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1:
2.3.2.2.1. численост на персонала, конкретни 
задължения на лицата, отговорни за евакуацията 
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.2.2. максимална численост на посетителите;
2.3.2.2.3. численост на персонала на всеки етаж 
и максимален брой на посетителите на всеки етаж, 
а при необходимост – и във всяко помещение.
2.3.2.3 За сгради от подкласове на функцио­
нална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, 
Ф3.3 и Ф3.5):
2.3.2.3.1. численост на персонала, конкретни 
задължения на лицата, отговорни за евакуацията 
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.3.2. максимална численост на пребивава­
щите или свободна площ;
2.3.2.3.3. численост на персонала на всеки етаж 
и максимален брой на посетители на всеки етаж, 
а при необходимост – и във всяко помещение.
III. Съдържание на графичната част (схемите 
за евакуация) на плановете за евакуация
1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. Графично изображение на етажа (хоризон­
тално разпределение – вътрешна планировка) или 
на част от него.
1.2. Графично изображение на ситуационен план. 
1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.
1.4. Знаци съгласно т. 13.1.
1.5. Легенда с използваните знаци.
1.6. Обозначение за кой обект, адрес, сграда, 
етаж, цех се отнася схемата за евакуация.
1.7. Последователност на действията при пожар 
(минимално необходимите действия) за гледащия 
схемата за евакуация.
1.8. Кратко описание на мерките за безопасност 
при евакуация – за евакуация от помещения на 
обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които 
пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят 
задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с те­
лефонния номер на фирмата, изготвила схемата за 
евакуация, или на собствениците на обекта същите 
се разполагат така, че да няма възможност за дву­
смисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата 
за евакуация следва да се спазва следната после­
дователност:
4.1. Определят се местата, където ще се поставя 
всяка една схема за евакуация, и всяка графична 
част се чертае спрямо това място.
4.2. Ориентацията на символа „Мястото, където 
се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото, 
където стои гледащият схемата за евакуация. 
5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 
съдържа:
5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна 
планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:
а) всички помещения и врати и посоката на 
отварянето им;
б) технологично оборудване и обзавеждане – за 
помещения и сгради от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф5.1;
в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас 
на функционална пожарна опасност Ф4 и от под­
класове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;
г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в 
обекти от подкласове на функционална пожарна 
опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5.
5.2. Задължително е да се открояват елементите 
на строителните конструкции от оборудването в 
обекта.
5.3. За графичното изображение на етажа се 
използват дадените в табл. 1 цветове и минимални 
дебелини.  
Таблица 1
№ 
по 
ред
Наименование
Обозначение
Дебелина на �����
л����
ини­
ята, pt
цвят
%
1.
Помещения, стени, коридори
черен 
100
1,0
2.
Врати, прозорци
черен 
80
0,5 
3.
Технология – обзавеждане на помещенията
черен 
60
0,35 
4.
Защитен евакуационен път*
светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ с 
плътен зелен цвят
5.
Евакуационен път
5.1.
В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, 
Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5
зелен цвят – оста на евакуационния път
5.2. В помещение от подклас Ф5.1
5.3. В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4
съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
5.4. В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2
със зелен цвят – оста на евакуационния път съгласно 
т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6.
Знаци съгласно т. 13.1 
Цветове съгласно т. 13.1
* Съгласно БДС ISO 8421-6.