Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 92

СТР.  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
p
е средната норма на валежите през отоплителния сезон, основана на данни за съответното 
място (например метеорологична станция) или предоставени чрез местни, регионални или 
национални разпоредби или други национални документи или стандарти, в mm/ден;
f
е коефициентът на водопропускливост, който дава частта от p, която достига до хидроизола­
ционната мушама;
x
е коефициентът за увеличени топлинни загуби, причинени от дъждовна вода, която се стича 
по мушамата, в (W·ден)/(m2·K·mm);
R1
е топлинното съпротивление на слоя изолация над хидроизолационната мушама, в m2·K/W;
Rtot
е общото топлинно съпротивление на конструкцията преди прилагане на корекцията, в 
m2·K/W.
За единичен слой изолация над мушамата с челни фуги и отворено покритие като чакъл, f·x = 0,04.
Забележка. Единичен слой изолация с челни фуги и отворено покритие се счита за конфигурацията, 
която дава най-голяма U.
По-ниските стойности на f·x могат да се прилагат за покривни конструкции, които пропускат по-
малко вода през изолацията. Примери са различни оформления на фугите (такива като фуги със стъ­
паловиден ръб или с глъб и зъб) или различни видове изграждане на покриви. В тези случаи, когато 
влиянието на мерките е документирано в независими доклади, за f·x може да се използват стойности, 
по-малки от 0,04. Средна норма на валежите за отоплителния сезон за района на България по данни 
на НИМХ е приблизително 60 mm/24 h.
Ч А С Т С Е Д М А
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ЗАГУБИ В ПОДСИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ТОПЛИНА 
1. Изчисляването на топлинните загуби на една подсистема за разпределение се основава на сред­
ната температура на подаваната вода, околната температура в дадено помещение, топлопреминаване­
то през тръбопроводите, дължината на тръбопроводите и времето на работа.
При заснемане се проверяват следните точки:
а) изолация на разпределителните тръбопроводи;
б) приблизителна дължина на монтираните тръбопроводи;
в) настройките на регулирането на помпите, съвместими с допусканията при изчисленията;
г) годишно допълнително потребление на енергия от разпределителните помпи;
д) температури на подаваща и връщаща линия в кръговете.
Изчислението включва:
a) дължина на тръбопроводите във всеки участък за отопление, охлаждане и DHW
LS, LV,LA
b) топлинни загуби за отопление, охлаждане и DHW 
QHCW,dis,ls
c) спомагателна енергия за отопление, охлаждане и DHW 
WHCW,dis
d) коефициент на енергиен разход за отопление, охлаждане и DHW 
εHCW,dis
e) среден частичен товар на масовия дебит за отопление и охлаждане 
βHCW,dis
f) хидравлично балансиране на кръга
Средната температура на водата в разпределителната система ϑX,mean за отопление и охлаждане на 
помещения се определя по:
,
,
HC,mean
2
HC in
HC out
ϑ
ϑ
ϑ
+
=
 [°C],	
(1.1)
където:
ϑHC,mean
[°C]
– средна температура на водата в системата за разпределение за времевата 
стъпка;
ϑHC,in
[°C]
– температура на входящата вода в системата за излъчване за времевата 
стъпка;
ϑHC,out
[°C]
– температура на изходящата вода от системата за излъчване за времевата 
стъпка.
Средната температура на водата в системата за разпределение θW,mean за DHW се определя по:
W,mean
2
W
W
ϑ
ϑ
ϑ
∆
−
=
 
[°C],	
(1.2)
където: