Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 33

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
(4) Не се допуска температурата в шкафове-
те и пространствата с монтирани цистерни под
налягане да превишава 50 °С.
(5) Шкафовете или пространствата на палу-
бата с монтирани цистерни под налягане се
укрепват неподвижно и се оборудват с отдуш-
ници, които се подреждат по такъв начин, че в
случай на изпускане на газ от цистерна под
налягане той да не прониква във вътрешността
на кораба, като не се допускат преки връзки с
други помещения.
Чл. 219. Ако количеството на пожарогаси-
телния реагент е предвидено за използване в
повече от едно помещение, не е необходимо
общото налично количество на пожарогасител-
ния реагент да е по-голямо от количеството,
необходимо за най-голямото защитено поме-
щение.
Чл. 220. (1) Монтажът или промяната на
системата се извършва само от упълномощено
за това лице при спазване изискванията, опре-
делени от производителя на пожарогасителния
реагент и на системата (техническите данни за
продукта, данните, свързани с безопасността).
(2) Системата се проверява от овластено за
това лице—експерт в тази област:
1. преди пускането є в експлоатация;
2. преди връщането є в работен режим, след
като е била задействана;
3. след всяко изменение или ремонт;
4. редовно най-малко веднъж на две години.
(3) При проверката по ал. 2 експертът про-
верява дали системата отговаря на изисквани-
ята по този раздел.
(4) Проверката включва извършването най-
малко на:
1. външен оглед на цялата инсталация;
2. проверка на непроницаемостта на тръбо-
проводите;
3. функционални изпитвания на системите
за контрол и задействане;
4. проверка на налягането и съдържанието
на цистерните;
5. проверка на херметичността и механиз-
мите за заключване на защитеното помещение;
6. проверка на пожароизвестителната сис-
тема;
7. проверка на системата за предупреждение.
(5) След приключване на проверката се из-
дава удостоверение за извършването є, подпи-
сано от лицето по ал. 2, което я е извършило, с
посочена дата на проверката.
(6) Броят на стационарните пожарогасител-
ни системи се записва в корабното удостовере-
ние на Общността.
Чл. 221. При пожарогасителните системи с
използване на въгледвуокис (СО2) като пожа-
рогасителен реагент се спазват и следните изис-
квания:
1. бутилките с СО2 се разполагат извън за-
щитеното помещение в място или шкаф, херме-
тично отделени от останалите помещения, като
вратите им се отварят навън и могат да се зак-
лючват, а върху тях се поставя символ “Предуп-
реждение за обща опасност” в съответствие с
фиг. 4 от приложение № 3 с височина не по-
малка от 5 сm заедно с маркировката “СО2” със
същите цвят и височина;
2. местата на монтаж под палубата за бутил-
ките с СО2 са достъпни само от открита палуба,
като тези пространства имат достатъчно собс-
твени системи за принудителна вентилация с
отвеждащи въздуховоди, изцяло отделени от
другите системи на борда;
3. бутилките за СО2 не се пълнят повече от
0,75 kg/l, като относителният обем на газа СО2,
когато не е под налягане, се приема за 0,56 m3/kg;
4. минималният обем СО2 за защитеното
помещение е най-малко 40 % от общия му обем,
като е осигурена възможност този обем да се
подаде за 120 s и да се провери дали подаването
е приключило;
5. отварянето на вентила на бутилката и
използването на вентила за подаване са отдел-
ни дейности по управление;
6. необходимото време, посочено в чл. 217,
ал. 3, е не по-малко от 20 s, като съществува
надеждно устройство за осигуряване това вре-
ме за задържане, преди да се подаде газът СО2.
Чл. 222. При пожарогасителните системи с
използване на HFC-227 ea като пожарогасите-
лен реагент се спазват и следните изисквания:
1. в случай че няколко помещения с разли-
чен общ обем са защитени, всяко едно от тях се
оборудва с отделна пожарогасителна система с
използване на HFC-227 ea;
2. всяка бутилка с HFC-227 ea, монтирана в
защитеното помещение, се оборудва с предпа-
зен вентил, който изпуска безопасно съдържа-
нието на бутилката в защитеното помещение,
ако тя бъде изложена на последствията от по-
жара, а пожарогасителната система не е била
задействана;
3. всяка бутилка се оборудва с устройство за
проверка на налягането на газа;
4. бутилките не се пълнят с повече от 1,15 kg/
l; относителният обем на газа HFC-227 ea, кога-
то не е под налягане, се приема за 0,1374 m3/kg;
5. обемът HFC-227 ea за защитеното поме-
щение е най-малко 8 % от общия му обем и се
доставя за 10 s;
6. бутилките за HFC-227 ea се оборудват с
датчик за налягане, който да задейства опти-
чен и звуков сигнал в рулевата рубка в случай
на загуба на газ, а ако няма рулева рубка, този
сигнал се подава извън защитеното помещение;
7. след запълване с гасящото средство кон-
центрацията на газ в защитеното помещение не
се допуска да превишава 10,5 %;
8. пожарогасителната система не съдържа
части, изработени от алуминий.
Чл. 223. При пожарогасителни системи с
използване на IG-541 като пожарогасителен
реагент се спазват и следните изисквания: