Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 86

СТР.  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
2.2.7. Заземителните електроди не трябва да 
са потопени директно във вода на поток, река, 
изкуствен водоем, езеро или подобни.
2.2.8. Когато заземителят се състои от части, 
които трябва да бъдат свързани помежду си, 
връзките трябва да бъдат направени чрез екзотер-
мично заваряване, с пресови съединители, скоби 
или други подходящи механични съединители.
2.3. Заземителни проводници
2.3.1. Заземителните проводници трябва да 
съответстват на т. 3.1.1 или т. 3.1.2. Техните 
напречни сечения трябва да бъдат не по-малки 
от 6 mm2 за мед или 50 mm2 за стомана. Когато 
неизолиран заземителен проводник се вкопава 
в почвата, размерите и характеристиките му 
трябва да бъдат в съответствие с таблица П7.1.
Когато не се очаква при дефект през зазе-
мителния проводник да протича значителен ток 
(например при схеми TN или IT), заземителният 
проводник може да се оразмери съгласно т. 4.4.1.
Алуминиеви проводници не трябва да се из-
ползват като заземителни проводници.
2.3.2. Свързването на заземителен провод-
ник към заземител трябва да бъде надеждно и 
със съответните електрически характеристики. 
Връзката трябва да бъде изпълнена чрез екзотер-
мично заваряване, пресови съединители, скоби 
или други подходящи механични съединители. 
Механичните съединители трябва да се използват 
съгласно инструкциите на производителя. Ко-
гато се използва скоба, тя не трябва да уврежда 
заземителя или заземителния проводник.
Съединителни устройства или приспособления, 
които зависят само от една спойка, не трябва да 
се използват самостоятелно, понеже те не осигу-
ряват подходяща и устойчива механична якост.
2.4. Главна заземителна клема
2.4.1. За всяка уредба, в която се използва 
защитно свързване за изравняване на потенци-
алите, трябва да се предвижда главна заземи-
телна клема, към която трябва да се свързват 
следните проводници:
а) проводници на защитно изравняване на 
потенциалите;
б) заземителни проводници;
в) защитни проводници;
г) проводници за функционално заземяване, 
когато има такова.
Не се предвижда свързване на всеки отделен 
защитен проводник директно към главната зазе-
мителна клема, когато те са свързани към тази 
клема чрез други защитни проводници.
Главната заземителна клема на сградата 
може да се използва за целите на функционал-
ното заземяване. При използване на средства за 
обработка на информация тя се разглежда като 
точка на свързване към заземена мрежа.
Когато се предвиждат повече заземителни 
клеми, те трябва да бъдат свързани помежду си.
2.4.2. Всеки проводник, свързан към главната 
заземителна клема, трябва да може да бъде от-
съединяван индивидуално. Свързването трябва 
да е надеждно и да може да се разглобява само 
с инструмент.
3. Защитни проводници
3.1. Минимални напречни сечения
3.1.1. Напречното сечение на всеки защитен 
проводник трябва да отговаря на условията 
за автоматично изключване на захранването, 
изисквано в приложение № 1 към наредбата, и 
да бъде способно да издържа механични и тер-
мични натоварвания, причинени от проспектния 
ток на дефект по време на изключването на 
защитния апарат.
Напречното сечение на защитен проводник 
трябва или да се изчислява съгласно т. 3.1.2, или 
да се избира съгласно таблица П7.2. И в двата 
случая изискванията на т. 3.1.3 трябва да бъдат 
взети предвид.
Клемите за защитните проводници трябва 
да могат да приемат проводници с размери, 
изисквани от тази подточка.
При схеми TT, където заземителите на 
електрозахранващата система и на достъпните 
токопроводими части са електрически незави-
сими, не е необходимо сечението на защитните 
проводници да превишава:
– 25 mm2 за медни проводници,
– 35 mm2 за алуминиеви проводници.
Таблица П7.2
Минимално сечение на защитни проводници (когато не се изчислява съгласно т. 3.1.2)
Напречно сечение на ли-
нейния (фазовия) провод-
ник, S, mm2 Cu
Минимално напречно сечение на съответния защитен проводник, mm2 Cu
Когато защитният проводник е от 
същия материал както линейния 
(фазовия) проводник
Когато защитният проводник не е 
от същия материал както линей-
ния (фазовия) проводник
S ≤ 16
S
(k1/k2) × S
16 < S ≤ 35
16a
(k1/k2) × 16
S > 35
S/2а
(k1/k2) × (S/2)
където:
k1 е стойността на коефициента k за линеен проводник, получена по формулата в т. 5 или избрана 
според материалите на проводника и изолацията;
k2 – стойността на коефициента k за защитен проводник, избрана съответно от таблици П7.4 до П7.8.
a За PEN проводник намаляване на напречното сечение се допуска само в съответствие с правилата 
за оразмеряване на неутралния проводник.