Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 73

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
Защитните мерки „затруднен достъп“ и „раз­
полагане на недостъпни места“ осигуряват само 
основна защита (защита срещу директен допир). 
Те се прилагат в уредби със или без защита при 
дефект (защита при индиректен допир), които са 
под контрол или наблюдение от квалифициран 
персонал.
Условията на наблюдение и контрол, при които 
защитните мерки по т. 8 могат да се прилагат 
като част от защитните мерки, са описани в т. 1.3.
8.2. Затруднен достъп
8.2.1. Препятствията трябва да предотвратяват:
 – случайно доближаване на части от тялото 
до тоководещи части, или
 – случайно допиране до тоководещи части по 
време на работа по оборудване под напрежение 
в процеса на експлоатацията.
8.2.2. Препятствията могат да се премахват без 
използване на инструмент или ключ, но трябва 
все пак да са закрепени по начин, възпрепятстващ 
случайното им премахване.
8.3. Разполагане на недостъпни места
8.3.1. Разполагането на недостъпни места има 
за цел само да предотврати случаен допир с то­
ководещите части.
В зоната на досегаемост (достъпния обем) не 
трябва да има едновременно достъпни за допиране 
части с различни потенциали.
Фиг. 8.1. Зона на досегаемост
8.3.2. Когато в нормални условия има ограни­
чения в хоризонтално направление посредством 
препятствие (като перила или решетъчно пано), 
които осигуряват степен на защита, по-ниска от 
IРXXB или IP2X, зоната на досегаемост започ­
ва от това препятствие. Във вертикална посока 
зоната на досегаемост се ограничава на 2,50 m 
от повърхността S, върху която се намират или 
движат хора, без да се отчитат междинни препят­
ствия, осигуряващи степен на защита, по-ниска 
от IPXXB или IP2X.
Разстоянията в зоната на досегаемост са 
приложими за директен допир с голи ръце и без 
спомагателни средства, например инструмент 
или стълба.
8.3.3. В места, където обикновено се обработват 
дълги и/или обемисти токопроводими предмети, 
разстоянията, предписани в т. 8.3.1 и 8.3.2, трябва 
да се увеличат, като се вземат предвид съответните 
размери на тези предмети.
Приложение № 2
към чл. 34, ал. 3
Защита срещу топлинни въздействия
1. Общи положения
Хората, неподвижно инсталираното електро­
оборудване и неподвижно инсталираните обекти, 
съседни на електрооборудването, трябва да се 
защитават срещу вредните топлинни въздействия 
или топлинното излъчване при функциониране на 
електрооборудването, а именно:
а) запалване, горене или разграждане на ма­
териалите;
б) опасност от изгаряния;
в) намаляване на сигурността на работата на 
инсталираното електрооборудване.
2. Защита срещу пожар*
2.1. Електрооборудването не трябва да създава 
опасност от пожар за близкостоящите материали, 
като освен изискванията на това приложение се 
спазват и съответните инструкции на произво­
дителя.
2.2. Когато температурите на външните по­
върхности на неподвижно инсталираното електро­
оборудване могат да достигнат стойности, които 
създават опасност от пожар за близкостоящите 
материали, електрооборудването трябва:
а) да е монтирано върху или в конструкции и 
поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2; или
б) да е разделено от елементите на строи­
телната конструкция и поставки, изпълнени от 
продукти с класове по реакция на огън B, C, D, 
E и F, посредством подложки от продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2 и дебелина 
най-малко 10 mm; или
в) да е инсталирано на достатъчно разстояние 
от всички материали, чието запазване би могло 
да бъде компрометирано от такива температури, 
позволявайки сигурно разсейване на топлината; 
средствата за закрепване (носачите) на електрообо­
рудването трябва да са с ниска топлопроводимост.
2.3. Постоянно инсталираното електрооборуд­
ване, при нормалната работа на което могат да 
се получат дъги или искри, трябва да е:
а) напълно затворено в обвивки от дъгоустой­
чив материал; или
б) монтирано на достатъчно разстояние от 
елементите на строителната конструкция, върху 
които дъгите и искрите могат да окажат вредни 
въздействия, като позволяват сигурно гасене на 
дъгата и искрите.
* Класовете по реакция на огън са съгласно На­
редба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).