Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
проекта трябва да са предвидени високонадеж-
дни системи за отвеждане на генерираната от
активната зона и КСК топлина към крайния
поглътител на топлина при всички експлоата-
ционни състояния и при проектни аварии.
(2) Надеждността на системите се осигурява
чрез прилагане на апробирани компоненти и
принципите на резервиране, разнообразие, фи-
зическо разделяне и изолиране, при всички
постулирани изходни събития и при независи-
ми от изходното събитие единични откази.
Чл. 68. Ефективността на системите за ава-
рийно отвеждане на топлината от активната
зона заедно с предвидените проектни реше-
ния за откриване на изтичания от контура на
топлоносителя, отрицателни обратни връзки
и възможности за изолиране, трябва да е дос-
татъчна за:
1. поддържане граничните стойности на па-
раметрите под установените в проекта крите-
рии за защита на обвивките на топлоотделящи-
те елементи или горивото и за защита на це-
лостта на контура на топлоносителя при проек-
тни аварии;
2. поддържане геометрията на активната зона
в състояние, позволяващо изпълнение на фун-
кциите на безопасност;
3. осигуряване необходимата продължител-
ност на охлаждане.
Чл. 69. (1) В случай на задействане и работа
на системите за аварийно охлаждане на актив-
ната зона се предвиждат мерки, които предот-
вратяват:
1. възможността за достигане критично със-
тояние на реактора;
2. надхвърляне на критериите за защита на
границите на контура на топлоносителя, уста-
новени в проектните предели.
(2) Задействането на защитните системи за
безопасност не трябва да води до повреждане
или нарушаване функциите на други системи.
Чл. 70. При проектиране на защитните сис-
теми за безопасност трябва да се предпочита
използването на КСК, работещи на пасивен
принцип.
Чл. 71. (1) В проекта на защитните системи
за безопасност се предвиждат средства за само-
диагностика, контрол и изпитване на работос-
пособността.
(2) Системата за аварийно отвеждане на
топлината от активната зона се проектира така,
че да има възможност за провеждане на пери-
одични проверки на важните елементи и да
позволи периодични изпитвания за потвърж-
даване на:
1. целостта на конструкцията и херметич-
ността на елементите на системата;
2. работоспособността и работните характе-
ристики на активните елементи на системата
при нормална експлоатация;
3. работоспособността на системата като
цяло при експлоатационните състояния, опре-
делени в проектните основи.
Чл. 72. При необходимост от отвеждане на
по-големи количества топлина от активната
зона, генерирани в резултат на тежки аварии,
трябва да е предвидена възможност за използ-
ване на допълнителни средства за отвеждане
на топлината.
Чл. 73. (1) В проекта на реакторната инста-
лация трябва да са предвидени локализиращи
системи, чиито функции осигуряват недости-
гане на установените граници за изхвърляния
на радиоактивни вещества при проектни ава-
рии при всички постулирани изходни събития
и при независими от изходното събитие еди-
нични откази.
(2) За осъществяване на локализиращи фун-
кции трябва да са предвидени херметична конс-
трукция, системи и средства за контрол на пара-
метрите на средата в херметичния обем, за изо-
лиране на херметичната конструкция и за нама-
ляване концентрацията на радиоактивни продук-
ти на делене, водород и други вещества, които
биха могли да се отделят в атмосферата на хер-
метичния обем по време и след проектни и теж-
ки аварии. Видът, характеристиките и количес-
твото на КСК, изпълняващи локализиращите
функции, се определят и обосновават с проекта.
Чл. 74. (1) Херметичната конструкция и не-
йните компоненти трябва да са проектирани с
достатъчен запас при отчитане на потенциал-
ните вътрешно надналягане, разреждане и тем-
пература, на динамичните ефекти от летящи
предмети и реактивни сили, както и на други
потенциални източници на енергия, които се
очаква да възникнат в резултат на проектни
аварии. При изчисляване якостта на херметич-
ната конструкция и на нейните компоненти се
отчитат въздействията от природни явления,
техногенни събития, както и комбинация от
въздействията на проектни аварии.
(2) При необходимост в проекта се предвиж-
дат средства за наблюдение на състоянието на
херметичната конструкция при всички експло-
атационни състояния и проектни аварии. В
проекта трябва да е отчетена възможността за
запазване на целостта на херметичната конст-
рукция в случай на тежки аварии с отчитане на
ефектите от потенциални експлозии на възпла-
меними газове.
Чл. 75. (1) При очаквани високи стойности
на параметрите в херметичния обем при ава-
рии херметичната конструкция и нейните ком-
поненти се проектират и изграждат по начин,
позволяващ изпитването им на якост при из-
числително налягане преди въвеждане в експ-
лоатация и периодично изпитване на плътност.
В проекта се определят изискванията към из-
питванията, методиките и средствата за про-
веждането им.
(2) При необходимост трябва да се предви-
ди възможност за контрол на изтичанията на
радиоактивни вещества през неплътностите на
херметичната конструкция в случаи на тежки
аварии.