Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 23

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
да води до създаване на такива условия, при
които единичен отказ в управляваща система
за безопасност да не нарушава нейната рабо-
тоспособност и да бъде осигурена защита сре-
щу откази по обща причина.
Чл. 68. (1) В проекта на управляващите сис-
теми за безопасност трябва да бъдат предвиде-
ни: непрекъсната автоматична диагностика на
работоспособността на системите; периодич-
на проверка от БПУ и РПУ на каналите на
управляващите системи за безопасност и диаг-
ностика на технологичните компоненти, чии-
то откази са изходни събития за проектни и
надпроектни аварии.
(2) Отказите на технически и програмни сред-
ства и повреждането на управляваща система за
безопасност трябва да водят до поява на сигнал
на БПУ и РПУ и да предизвикват действия, насо-
чени за осигуряване на безопасността. В случаи-
те, когато това е технически невъзможно, трябва
да бъдат предвидени методики и средства за пе-
риодична проверка на управляващите системи за
безопасност без намаляване функционалната го-
товност на другите системи за безопасност и тех-
нологичните компоненти, чиито откази са изход-
ни събития за проектни и надпроектни аварии.
Чл. 69. При проектиране на компютризира-
ни управляващи системи за безопасност освен
изискванията на чл. 65, ал. 3 трябва да бъдат
изпълнени и следните изисквания:
1. при избора на хардуера и софтуера да се
използват най-високото качество и най-добра-
та практика;
2. целият процес на разработване, включи-
телно контролът, изпитванията и проектните
изменения, да бъде систематично документи-
ран и преразглеждан;
3. да бъде извършена оценка на системата от
експертна организация, независима от проек-
танта и доставчика;
4. за осигуряване на необходимата надежд-
ност да се прилага принципът на разнообразие.
Чл. 70. В проекта трябва да бъдат предвиде-
ни автономни средства, които да осигуряват
регистрация и съхранение на информацията,
необходима за разследване на авариите. Тези
средства трябва да бъдат защитени от неконт-
ролиран достъп и да запазват работоспособност-
та си в аварийни условия. Обемът на регистри-
раната и съхраняваната информация трябва да
бъде обоснован в проекта.
Раздел VII
Защитни системи за безопасност
Чл. 71. В проекта трябва да бъдат предвидени
защитни системи за аварийно спиране и поддър-
жане на реактора в подкритично състояние и
аварийно отвеждане на топлината от активната
зона, за които да се прилагат принципите на ре-
зервиране, разнообразие и независимост за на-
деждно изпълнение на функциите на безопасност
при всички постулирани изходни събития и при
независим от изходното събитие единичен отказ.
Чл. 72. Ефективността на системите за ава-
рийно отвеждане на топлината от активната
зона заедно с предвидените технически сред-
ства за откриване на изтичания от контура на
топлоносителя на реактора, свойствата на вът-
решна самозащита на реакторната инсталация
и възможностите за изолиране трябва да бъде
достатъчна за:
1. изпълнение на установените в проекта
критерии за защита на обвивките на топло-
отделящите елементи или на горивото при про-
ектни аварии;
2. поддържане на геометрията на горивото и
вътрешните конструкции на реактора в състоя-
ние, позволяващо изпълнение на функциите на
системата;
3. осигуряване на необходимата продължи-
телност на охлаждане.
Чл. 73. (1) В случай на задействане и работа
на системите за аварийно отвеждане на топли-
ната от активната зона трябва да бъдат предви-
дени мерки, предотвратяващи:
1. възможността за достигане на критично
състояние на реактора;
2. нарушаването на критериите за защита на
границите на контура на топлоносителя на ре-
актора, установени в проектните предели.
(2) Задействането на защитните системи за
безопасност не трябва да води до повреждане
или нарушаване на функциите на други системи.
Чл. 74. В проекта трябва да бъдат отчетени
възможностите за отвеждане на топлината от
активната зона при тежки аварии.
Чл. 75. Системата за аварийно отвеждане на
топлината от активната зона трябва да бъде
проектирана така, че да има възможност за
провеждане на периодични инспекции на важ-
ните компоненти и да позволява периодични
изпитвания за потвърждаване на:
1. целостта на конструкцията и херметич-
ността на компонентите на системата;
2. работоспособността и работните характе-
ристики на активните компоненти на система-
та при нормална експлоатация;
3. работоспособността на системата като цяло
при определени експлоатационни състояния.
Раздел VIII
Локализиращи системи за безопасност
Чл. 76. (1) В проекта на реакторната инста-
лация трябва да бъдат предвидени локализира-
щи системи, които да осигуряват изпълнението
на установените критерии за изхвърляния на
радиоактивни вещества в околната среда. Ло-
кализиращите системи трябва да изпълняват
функциите си при всички постулирани изходни
събития и при независим от изходното събитие
единичен отказ, както и да ограничават пос-
ледствията от надпроектни аварии.
(2) За осъществяване на локализиращи фун-
кции трябва да бъдат предвидени херметична
конструкция, системи и средства за контрол на
параметрите на средата в херметичния обем, за