Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 25

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
(2) Изкачването върху стълб с окачени на
него ВКЛ и ВЛ се извършва откъм страната на
ВКЛ така, че се избягва допиране до проводни-
ците на ВЛ под напрежение.
(3) Когато при работата съществува опас-
ност от допиране до проводници на ВЛ под
напрежение, последната се изключва и зазе-
мява в местата, откъдето е възможно подава-
не на напрежение.
Чл. 228. (1) Работата по една или няколко
ВКЛ с напрежение до 1000 V, разположени по
фасади на сгради, се извършва с наряд.
(2) Когато няколко ВКЛ са разположени
паралелно, преди започване на работа се опре-
деля и маркира определената за ремонт ВКЛ.
Чл. 229. Работа по ВКЛ с използване на пре-
носима стълба или повдигателно съоръжение
се изпълнява при спазване на указанията за
безопасна работа с такъв вид съоръжения.
Чл. 230. За защита от случайно попадане под
напрежение на изключена ВКЛ или когато е
възможно изнасяне на опасни потенциали по
линията от РУ, в мястото на работа се поставя
преносим заземител.
Чл. 231. (1) Преносимите заземители за ВКЛ
са с приспособление за перфорация на изолаци-
ята и за осигуряване на контакт с тоководещи-
те жила на кабела.
(2) Въздушните кабелни линии, положени
върху фасади на сгради, се заземяват с прено-
сим заземител и забит в земята стоманен кол
или свредел на дълбочина най-малко 0,5 m.
Раздел V
Кабелни линии по открито трасе и в помещения
Чл. 232. Работата по кабелни линии с нап-
режение до 1000 V в близост до кабелни ли-
нии с напрежение над 1000 V и в зони с отго-
ворни подземни технически проводи се извър-
шва с наряд.
Чл. 233. Работата по чл. 232 се извършва с
изключване на напрежението от всички страни
на кабелната линия, от които е възможно пода-
ването на напрежение, без заземяване в места-
та на присъединяване към РУ/главно разпреде-
лително табло в следната последователност:
1. проверка за отсъствие на напрежение по
всички жила на кабела;
2. отсъединяване на неутралния проводник
от неутралната шина на разпределителната
уредба;
3. отсъединяване на фазовите проводници на
кабела от автоматичния прекъсвач; при нали-
чие на лостов прекъсвач и предпазители е дос-
татъчно само неговото изключване и изважда-
не на предпазителите от гнездата без отсъеди-
няване на фазовите проводници;
4. поставяне на табели на комутационния
апарат “Не включвай! Работят хора!”.
Чл. 234. (1) Изкопните работи в зоната на
подземни технически проводи и съоръжения се
извършват с повишено внимание, при предва-
рително означаване върху терена или на подхо-
дящо място със знаци или надписи на местопо-
ложението им, както и дълбочината, на която
се намират.
(2) Механизираното извършване на изкоп-
ни работи върху трасето на кабелни линии се
извършва на дълбочина до 0,3 m от горния
слой почва, след което изкопаването се из-
вършва ръчно.
(3) Изкопните работи се ръководят непос-
редствено от изпълнителя на работата.
Чл. 235. (1) Изкопите се ограждат и сигна-
лизират със съответни предупредителни зна-
ци. През тъмната част на денонощието или
при лоша видимост се поставят светлинни
сигнали с червена светлина, светлоотражател-
ни ленти и др.
(2) На местата за преминаване на пешеход-
ци над изкопи се поставят мостчета с парапети.
Чл. 236. (1) При извършването на изкопни
работи разкритите кабели и кабелни муфи се
укрепват така, че да не провисват от собствено-
то си тегло.
(2) Забранява се привързването към съсед-
ни кабели и тръбопроводи на разкрити кабе-
ли/муфи.
(3) Върху кабелните муфи се поставят табе-
ли “Внимание! Под напрежение!”.
Чл. 237. Забранява се развиване на кабел от
макара (барабан) без наличие на спирачно прис-
пособление.
Чл. 238. При ръчно полагане на кабели ра-
ботниците се разпределят, както следва:
1. на всеки от работниците се пада част от
кабела с тегло нe по-голямо от допустимото по
физиологичните норми и правила за ръчна ра-
бота с тежести; работата се извършва с пред-
пазни ръкавици;
2. работниците застават от външната страна
на кривата на трасето само от едната страна на
кабела.
Чл. 239. Преместването, огъването и измес-
тването (без повдигане) на кабели и пренасяне-
то на муфи се извършват с изключване на нап-
режението и заземяване на кабелите.
Чл. 240. (1) Изпълнителят на работата опре-
деля кабела, по който ще се работи, по плана на
подземните технически проводи/съоръжения и
по наличната маркировка.
(2) Когато търсеният кабел е в общо трасе с
други кабели, определянето му се извършва от
кабелна лаборатория.
(3) Отварянето на муфи и срязването на ка-
бел се извършват в присъствието на изпълни-
теля на работата/енергетика.
Чл. 241. (1) Преди да се пристъпи към сряз-
ване на кабел, се извършва проверка на отсъс-
твие на напрежение чрез пробождане на кабела
до тоководещите жила.
(2) Пробождането на кабел се извършва от
допускащия/изпълнителя на работата.