Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 214. (1) Наличието и състоянието на
защитните средства, които се намират в екс-
плоатация, се проверяват на три месеца от упъл-
номощени от работодателя лица.
(2) Резултатите от проверката по ал. 1 се
регистрират в дневник за отчитане и поддър-
жане на защитните средства с посочване на
датата и името на проверяващия.
(3) Когато се установи повреда/непригодност
на защитно средство, то се изважда от употреба
и се уведомява прекият ръководител, който
нарежда замяната или ремонта му.
Чл. 215. Върху изпитаните защитни средст-
ва се поставя маркировка със срока за следва-
щата проверка, допустимото работно напреже-
ние, наименованието на лабораторията, а при
необходимост—и други данни.
Чл. 216. Преди употреба електроизолацион-
ните части на инструментите се проверяват за
отсъствие на пукнатини и наранявания, а изо-
лационните дръжки—за плътно прилягане към
металните части на инструментите.
Чл. 217. Указатели с контролни лампи, за-
числени като инвентарни, се преглеждат при
приемане или предаване на смяната от опера-
тивния персонал. Зачислените указатели за ин-
дивидуално ползване се преглеждат при започ-
ване на работния ден и преди всяка употреба.
Чл. 218. (1) Преносимите заземители вни-
мателно се оглеждат от лицето, което ще ги
поставя. Когато преносимият заземител е бил
подложен на въздействието на ток на късо съ-
единение, се извършва цялостна проверка.
(2) Когато се установят дефекти в контакт-
ните съединения, нарушаване на механичната
здравина на проводниците или скъсване на жила,
преносимият заземител се бракува.
Ч А С Т  В Т О Р А
ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ
Г л а в а  с е д м а
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ
Раздел I
Оперативно обслужване
Чл. 219. Оперативното обслужване на елек-
трически уредби/мрежи се извършва на смени
или домашно дежурство от специално подгот-
вен персонал. 
Чл. 220. Електрическите уредби/мрежи с
телеуправление се разглеждат като уредби без
оперативен персонал и оперативните превключ-
вания в тях се извършват от персонал на диспе-
черските служби.
Чл. 221. За оперативно обслужване на елек-
трически уредби/мрежи се допускат лица, при-
тежаващи съответната квалификация, преми-
нали обучение, проверка на знанията и дубли-
ране за работа по схемите на съответните уред-
би/мрежи.
Чл. 222. (1) Оперативното обслужване на
електрически уредби/мрежи се осъществява от:
1. дежурен оперативен персонал;
2. оперативно-ремонтен персонал в елект-
рически уредби без оперативен персонал и по
електрически мрежи.
(2) Оперативното обслужване се осъществя-
ва еднолично или групово.
(3) Броят и съставът на оперативния персо-
нал в смяната се определят от работодателя с
вътрешна инструкция.
Чл. 223. Оперативно-ремонтният персонал
не е задължен да дава непрекъснато дежурство.
При необходимост той се подпомага от органи-
зирани постоянно или временно действащи
аварийно-ремонтни бригади.
Чл. 224. (1) Дежурството на оперативния
персонал се изпълнява по график, утвърден от
работодателя.
(2) Промяна в утвърден график за дежурство
се извършва само от работодателя по реда на
утвърждаването му.
(3) Размяна на дежурен персонал по работни
места се извършва по ред, определен с вътреш-
на инструкция.
(4) Дежурство в продължение на две после-
дователни смени се забранява, освен в случаите
при ликвидиране на аварии и невъзможност да
бъде предадена смяната на следващия дежурен.
Чл. 225. Дежурният оперативен персонал е
длъжен да изпълнява всички нареждания и ука-
зания на висшестоящия дежурен персонал, ос-
вен когато има:
1. опасност за здравето и/или живота на хора;
2. риск за нанасяне на значителни материал-
ни щети на обекти от енергийната система и на
потребителите;
3. опасност от екологични замърсявания.
Чл. 226. Старшият дежурен или дежурният
при еднолично дежурство по време на дежур-
ството носи отговорност за:
1. правилно и своевременно извършване на
записите в съответните дневници;
2. водене на оперативната документация
съгласно инструкциите;
3. осигуряване на нормална, безопасна и
безаварийна работа на поверените му електри-
чески съоръжения.
Чл. 227. (1) Дежурният на смяна докладва
на оперативния ръководител веднага след из-
пълнение на даденото му от него нареждане.
(2) Оперативният ръководител смята нареж-
дането за изпълнено само след докладване от
дежурния.
Чл. 228. (1) При възникване на авария, пов-
реда или нарушение на режима на работа де-
журният незабавно уведомява старшия дежу-
рен на смяната и ръководителя на експлоата-
цията и предприема необходимите действия за
нормализиране на обстановката.
(2) При възникване на опасност от пожар,
взрив или злополука, както и на възникнали
такива случаи, дежурният взима зависещите от