Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 61

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61   
сближаване на законодателствата на държавите 
членки относно оборудването и защитните 
системи, предназначени за използване в по­
тенциално експлозивна атмосфера“ се заменят 
с „Директива 2014/34/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 
за хармонизиране на законодателствата на 
държавите членки относно съоръженията и 
системи за защита, предназначени за използ­
ване в потенциално експлозивна атмосфера“.
§ 135. В чл. 290 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) В помещението по ал. 1 се предвижда 
газсигнализаторна инсталация, която се задейс­
тва при достигане на концентрация на газа 
във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков 
сигнал и при достигане на концентрация на 
газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ:“.
2. В ал. 3 след думата „димоходите“ се 
добавя „и шахтите“.
§ 136. В чл. 292 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато не са посочени конкретни изис­
квания в съответните раздели, минималните 
разстояния от отделно стоящи трансформа­
торни постове, подстанции и разпределителни 
уредби до помещения и открити съоръжения с 
експлозивоопасни зони са съгласно табл. 35.“
2. Таблица 35 се изменя така:
„Таблица 35
№ 
по 
ред 
Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до 
които се определя разстоянието
Разстояние, m, от отделно 
стоящи трансформаторни 
постове, подстанции и 
разпределителни уредби
закрити
открити
1
2
3
4
I.
С тежки или втечнени горими газове:
1.
Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 
без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпредели­
телни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация 
10
15
2.
Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и 
разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения 
20
30
3.
Резервоари (газголдери) 
80
100
II.
С леки горими газове, леснозапалими и горими течности, горим прах или летящи частици:
4.
Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 
без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпредели­
телни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация
не се нор­
мира
0,8 до от­
крито 
монтирани 
трансформа­
тори
5.
Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и 
разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения 
6
15
6.
Естакади с открито наливане или изливане на горими течности с 
пламна температура, по-висока от 55 °С 
30
60
7.
Естакади със закрито наливане или изливане на ЛЗТ 
15
25
8.
Резервоари с ЛЗТ 
30
60
9.
Резервоари (газголдери) с ГГ
40
60
10. Резервоари с ГТ 
20
40
“
§ 137. Заглавието на глава тринадесета се изменя така:
„СГРАДИ С АТРИУМИ И СГРАДИ С МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА 
ХОРА НАД 25 МЕТРА“
§ 138. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При проектирането на сгради с атриум, преминаващ през три и повече етажа, се спазват 
и изискванията по този раздел.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При определяне на броя на етажите, през които преминава атриумът, се допуска да не 
бъдат включвани междинни нива, полунива и етажи съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2 и 3.“