Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 41

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
торът на преносната мрежа е задължен да дос-
тавя природен газ с характеристики съгласно
сертификата.
(2) Одорирането на газа се извършва с теч-
ности (одоранти), притежаващи специфичен,
силен и остър мирис, по който лесно се открива
концентрация на газа, равна или по-висока от
една пета от долната граница на взривоопасна-
та концентрация на газ във въздуха, и при съ-
държанието им във въздуха в количества, до-
пустими съгласно хигиенните норми.
(3) Одорирането на газа в газопровода се
извършва чрез инсталация за одориране.
Раздел V
Експлоатация на разпределителните мрежи
Чл. 284. (1) Изпълнението на изискванията
за пускане и спиране от експлоатация на отдел-
ни участъци и съоръжения на разпределител-
ните мрежи се извършва под контрола на лице-
то, отговорно за безопасната експлоатация.
(2) Допуска се пускане на спрян участък от
разпределителните мрежи отново в експлоата-
ция без последващо изпитване под налягане,
като се осигурява експертно обследване от опе-
ратора след пускането в експлоатация с подхо-
дящ уред, който осигурява непрекъснато следе-
не за пропуски на газ.
Чл. 285. При въвеждане в експлоатация или
спиране от експлоатация се спазват изисквани-
ята на БДС EN 12327.
Чл. 286. (1) Качеството и типът на газа, дос-
тавян чрез разпределителната мрежа, както и
неговите характеристики са гарантирани с удос-
товерение за качество.
(2) Операторите на разпределителните мре-
жи се уведомяват своевременно за изменение в
свойствата на газа извън гарантираните съглас-
но ал. 1 характеристики.
Чл. 287. (1) Газът, който се доставя на край-
ните потребители, трябва да е одориран.
(2) Подаване на неодориран газ към отдел-
ни потребители се допуска, когато помещения-
та, в които той се използва, са снабдени с на-
деждна и сигурна система за газсигнализация и
аварийни вентилация и осветление, както и в
случаите на технологична несъвместимост с
нуждите на потребителя.
(3) Операторът на разпределителната мре-
жа контролира с подходящи средства изисква-
ното ниво на одориране на газа, налягането на
системата и поддържането на безопасността на
мрежата.
Чл. 288. (1) Операторът на разпределител-
ната мрежа организира системни и периодични
проверки за пропуски на газ, които се извърш-
ват от оправомощени от оператора лица.
(2) Честотата на проверките по ал. 1 се опре-
деля въз основа на следните фактори:
1. предвидения период за експлоатация на съ-
ответния участък от разпределителната мрежа;
2. наличието на дейности, които се извърш-
ват от трети лица;
3. гъстотата на населението;
4. честотата на установени предишни  про-
пуски на газ;
5. характеристиката на обратния насип и
настъпилите изменения  във времето;
6. местоположението на откритите участъци.
(3) Откритите при проверките пропуски на газ
се класифицират по важност за приоритет при
ремонтните работи, като се вземат предвид:
1. работното налягане на газопроводния учас-
тък;
2. физическите индикации на пропуски на
газ;
3. близостта на разпределителните газопро-
води и местата на пропуски на газ до чужда
собственост;
4. характеристиката на застрашената чужда
собственост, включително нейната населеност.
(4) Операторът създава процедура за реаги-
ране при изтичане на газ по сигнал от граждани
и други лица.
Чл. 289. (1) Между оператора на разпреде-
лителната мрежа и операторите на другите ин-
женерни мрежи на техническата инфраструк-
тура се осигурява поддържане на далекосъоб-
щителна връзка за уведомяване при възниква-
не на опасност от повреди на изградената вече
техническа инфраструктура.
(2) Работата над или в близост до съществу-
ващи газопроводи и съоръжения на разпреде-
лителните мрежи се извършва след писмено
съгласие на оператора на мрежата.
(3) По време на ремонта и техническото
обслужване на разпределителната мрежа опе-
раторът предприема необходимите действия за
осигуряване безопасността на населението и
неговата собственост.
Чл. 290. Електрохимичната защита се про-
верява редовно, включително чрез обход и за-
мервания по защитения участък.
Раздел VI
Експлоатация на промишлените газови
инсталации
Чл. 291. (1) Газовите инсталации се продух-
ват преди запълването им с газ. Продухването
се преустановява, когато се установи, че съдър-
жанието на кислород е най-много 1 на сто.
(2) Газовъздушната смес от продухвателни-
те газопроводи се изхвърля в атмосферата на
безопасни места.
(3) При необходимост за отстраняване на
природния газ инсталациите се продухват с
въздух или с инертни газове до изтласкване на
природния газ. Остатъчното съдържание на
природен газ в продухващия флуид не трябва да
е равно или по-високо от една пета от долната
граница на взривоопасната концентрация на газ
във въздуха.
Чл. 292. (1) Подаването на газ в газовата
инсталация се извършва плавно с постепенно
повишаване на налягането.