Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
2. възможността за изпълнение на необхо­
димите функции на безопасност да не се влияе 
от последствията на постулирани изходни 
събития, включително вътрешни и външни 
опасности, при които се изисква функциони­
рането на съответните КСК.
(3) С проекта трябва да се осигури доста­
тъчна ефективност на първите две нива на 
защита за предотвратяване развитието в аварии 
на всички откази и отклонения от нормалната 
експлоатация, които е вероятно да се появят 
през целия срок на експлоатация на ЯЦ.
(4) Системите и средствата за предотвра­
тяване на аварии със стопяване на ядрено 
гориво трябва да са независими от системите 
и средствата, специално предназначени да 
изпълняват функции на безопасност при пос­
тулирана тежка авария в такава степен, че да 
не препятстват изпълнението на тези функции.
Раздел II
Проектни основи
Чл. 42. Проектните основи определят не­
обходимите качества на ЯЦ и нейните КСК 
за изпълнение на функциите на безопасност 
с цел:
1. осигуряване на безопасна експлоатация 
в рамките на обосновани предели и условия 
за експлоатация през целия експлоатационен 
срок;
2. ограничаване на потенциалното радиоло­
гично въздействие в границите на площадката 
на ЯЦ, така че при всички експлоатационни 
състояния и аварии без стопяване на ядрено 
гориво да не се достигат критериите за намеса 
за прилагане на защитни мерки за населението, 
определени с наредбата по чл. 123 от Закона 
за безопасно използване на ядрената енергия;
3. предотвратяване развитието на аварии 
и стопяване на ядрено гориво в активната 
зона на реактора и басейна за съхранение на 
отработено гориво;
4. практическо изключване на големи или 
ранни изхвърляния на радиоактивни вещества 
в околната среда;
5. ограничаване на последствията от въз­
можни изхвърляния при аварии, които не 
са могли да бъдат практически изключени, 
локализиране на радиоактивните вещества за 
продължителен период и максимално забавяне 
във времето на евентуално изтичане.
Чл. 43. При всички експлоатационни състо­
яния на ядрените съоръжения на площадката 
на ЯЦ годишната индивидуална ефективна 
доза от вътрешно и външно облъчване на 
населението, предизвикана от въздействието 
на всички ядрени съоръжения на площадката, 
трябва да се поддържа на възможно най-ни­
ското ниво и да не надвишава 0,15 mSv. 
Чл. 44. (1) Проектът на ЯЦ трябва да 
притежава необходимите характеристики за 
намаляване в практически възможната сте­
пен на вероятността за стопяване на ядрено 
гориво с отчитане на всички откази, външни 
и вътрешни опасности и реалистични комби­
нации от събития. 
(2) Оценката на безопасността по ал. 1 
трябва да потвърждава, че средната стойност 
на честотата на стопяване на ядреното гориво 
е по-ниска от 10-5 годишно за енергиен блок, с 
отчитане на всички експлоатационни състояния 
и всички видове изходни събития и опасности. 
Чл. 45. Проектните основи трябва да съ­
държат проектни предели, експлоатационни 
състояния и аварийни условия, класификация 
по безопасност на КСК, както и важни методи 
и допускания при проектирането и оценката 
на безопасността. Проектните основи се опре­
делят и документират по систематичен начин 
и трябва да отразяват актуалното състояние 
на енергийния блок.
Чл. 46. Принципът за постоянно усъвър­
шенстване по чл. 176, ал. 2 се прилага по 
отношение на проектните основи. Всички 
прегледи се извършват с използването на 
детерминистичен и вероятностен подход за 
идентифициране на необходимостта и на 
възможностите за подобрение.
Чл. 47. Проектните предели включват като 
минимум:
1. радиологични и други технически кри­
терии за приемливост при всички експлоата­
ционни състояния и аварийни условия;
2. критерии за защита на плътността на 
топлоотделящите елементи, включително за­
пас до криза на топлообмена, температура на 
обвивките, температура на ядреното гориво, 
херметичност на топлоотделящите елементи, 
както и максимално допустимата степен на 
повреждане на ядреното гориво при всички 
експлоатационни състояния и аварии без 
стопяване на ядрено гориво;
3. критерии за защита на границите на 
контура на топлоносителя на реактора, вклю­
чително за максимално налягане, максимална 
температура, термични и механични преходни 
режими и натоварвания;
4. критерии за защита на херметичната 
конструкция на реакторната инсталация, 
включително за температура, налягане в 
херметичния обем и допустима степен на 
неплътност на херметичната конструкция, 
както и необходимите запаси за осигуряване 
на нейната цялост и плътност при екстремни 
външни събития, тежки аварии и в комбина­
ция от изходни събития.
Чл. 48. (1) При всички експлоатационни 
състояния и аварии без стопяване на ядрено 
гориво енергийният блок на ЯЦ трябва да 
е в състояние да изпълни следните основни 
функции на безопасност:
1. управление на реактивността;
2. отвеждане на топлината от активната 
зона и от отработеното ядрено гориво;