Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 71

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
2. средно ниво на общи загуби на вода—от 25
до 50 на сто от подаденото водно количество
във ВС;
3. високо ниво на общи загуби на вода—
над 50 на сто от подаденото водно количество
във ВС.
(2) Изразяването на общите загуби на вода
в проценти не отчита всички фактори на вли-
яние върху размера на загубите и не е показа-
тел за производителността на ВС. То се из-
ползва само при класифицирането на нивото
на общите загуби.
Чл. 9. (1) При ниско ниво на общи загуби на
вода проверките се извършват не по-малко от
един път на 5 години.
(2) При средно ниво на общи загуби на вода
проверките се извършват не по-малко от един
път на 2 години, а за отделни участъци с регис-
трирана по-висока степен на аварии—един път
годишно.
(3) При високо ниво на общи загуби на вода
проверките се извършват не по-малко от един
път годишно. За отделни участъци или съоръ-
жения на ВС се организират непрекъснати наб-
людения и измервания с автоматично регист-
риращи уреди.
(4) В отделни случаи—при извънредни екс-
плоатационни обстоятелства или големи ава-
рии, проверките на отделни участъци от ВС се
извършват извън плановите проверки.
Чл. 10. Плановете за извършване на про-
верки за общи загуби на вода във ВС се разра-
ботват от операторите и се прилагат към
бизнесплановете, които операторите разработ-
ват съгласно чл. 10 от Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услу-
ги (ЗРВКУ).
Раздел III
Проверка и превантивен контрол върху състо-
янието на експлоатационните устройства на ВС
Чл. 11. (1) Периодичността на извършване
на експлоатационни и поддържащи мероприя-
тия за своевременно откриване на течове и за
проверка на сигурността на системата се опре-
деля в зависимост от състоянието, функционал-
ното предназначение и важността на отделни-
те участъци, кранове, арматури и други елемен-
ти на ВС.
(2) При извършването на проверки и пре-
вантивен контрол на съоръженията и експлоа-
тационните възли задължително се провеждат
следните мероприятия:
1. проверка на плътността на затварящите
устройства в арматурните възли;
2. проверка на функционалната годност и чет-
ливостта на показателите на контролните уст-
ройства и средствата за измерване;
3. проверка и измерване на действителната
пропускателна способност на хидрантите и из-
празнителните устройства на водопровода.
(3) Превантивният контрол на отделните съ-
оръжения на ВС се извършва в съответствие с
периодичността, определена в таблица 1.
Таблица 1
№ по
Експлоатационни
Мероприятия за превантивен
Поддържащи
Периодичност
ред
устройства
контрол, в т.ч. изпитване за:
мероприятия
1
2
3
4
5
1.
Затварящи арматури:
—проводимост чрез кратковре-
затваряне
на всеки
—клапи
менно затваряне и отваряне при
(отваряне); при
8 години
—кранове
не по-малко от 5 оборота
възможност се
—подвижност на арматурните
извършва проба
задвижващи механизми и
затварящи части
—плътност на шпинделното
уплътнение
—експлоатационно
положение
—външно състояние (зрите-
лен контрол и прослушване)
—състояние на монтажните
гарнитури
—корозия на видимите части
—състояние на показващото
устройство за положението
на затварящото тяло
2.
Спирателни кранове за
—експлоатационно положение
годишно
разделяне на зони
“затворено”
—плътност на затваряне
—шум от протичане
3.
Въздушници
—видими повреди и корозия
почистване, ко-
годишно
—подвижност на сферата
розионна защита,
—плътност
подмяна на
—проводимост на дюзите
уплътнения
—състояние на плувака
—състояние и чистота на шахтата
(мерки срещу навлизане на живот-
ни, води и замърсяване)