Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 55

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  55   
Таблица 15а
№
по
ред
Брой на 
жителите в
урбанизира­
ната
територия
Необхо­
дим общ 
разход на 
вода
за всички 
пожари в 
урбанизи­
раната те­
ритория,
l/s
Брой на 
жителите в 
зоната
Брой 
на 
едно-
времен-
ните 
пожари 
в зона­
та 
Необ-
хо­дим 
разход 
на вода
за един 
пожар 
в зона­
та, l/s
Необ-
хо­дим 
общ 
раз­
ход на 
вода за 
всички 
пожари 
в зона­
та, l/s
Брой на ед­
новременно 
действащите 
съседни пожар­
ни хидранти в 
зоната, които 
осигуряват не­
обходимия раз­
ход на вода за 
един пожар
Съчетание 
на необхо­
димите 
пожарни хи­
дранти със 
съответния 
разход на 
вода за един 
пожар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
До 5000 
5
До 5000 
1
5
5
1
1 бр. – 5 l/s
2.
Над 5000 
до 10 000 
10
До 10 000 
1
10
10
2
2 бр. – 5 l/s
3.
Над 10 000 
до 30 000 
20
До 10 000
1
10
10
2
2 бр. – 5 l/s
Над 10 000 
2
10
20
2
2 бр. – 5 l/s
4.
Над 30 000 
до 100 000 
40
До 30 000
1
20
20
4
4 бр. – 5 l/s
Над 30 000
2
20
40
4
4 бр. – 5 l/s
5.
Над 100 000 
до 250 000
90
До 30 000
1
30
30
3
3 бр. – 10 l/s
Над 30 000 
до 100 000
2
30
60
3
3 бр. – 10 l/s
Над 100 000 
3
30
90
3
3 бр. – 10 l/s
6.
Над 250 000 
до 1 000 000
120
До 30 000
1
30
30
3
3 бр. – 10 l/s
Над 30 000 
до 100 000
2
30
60
3
3 бр. – 10 l/s
Над 100 000
до 250 000
3
30
90
3
3 бр. – 10 l/s
Над 250 000
4
30
120
3
3 бр. – 10 l/s
7.
Над 1 000 000
150
До 30 000
1
30
30
3
3 бр. – 10 l/s
Над 30 000 
до 100 000
2
30
60
3
3 бр. – 10 l/s
Над 100 000 
до 250 000
4
30
120
3
3 бр. – 10 l/s
Над 250 000 
5
30
150
3
3 бр. – 10 l/s
Забележки:
1. За урбанизирани територии с над 100 000 жители, когато водопроводната мрежа е зонирана и са 
предвидени зони с до 10 000 жители, в които сградите са с не повече от три надземни етажа, се допуска 
за всяка от същите зони да се предвиди един пожар с разход на вода 20 l/s. Този разход на вода се оси­
гурява от два едновременно действащи съседни пожарни хидранта с разход 10 l/s.
2. При оразмеряване съгласно табл. 15а се спазват следните изисквания:
а) зоните се оразмеряват с разходи на вода за пожар съгласно табл. 15а преди оразмеряването на 
захранващите ги водопроводи; определените при оразмеряването минимални необходими налягания на 
входа на зоните се вземат предвид впоследствие при оразмеряването на захранващите водопроводи и при 
определянето на необходимите захранващи налягания на напорно-регулиращите съоръжения;
б) необходимият общ разход на вода за пожар за водопроводите, които захранват повече от една зона, 
се получава въз основа на общия брой на жителите на захранваните от тези водопроводи зони;
в) оразмеряването на водопроводите, които захранват повече от една зона и необходимите налягания 
в тях (в т.ч. котите на напорно-регулиращите съоръжения), се извършва за оразмерителен случай на 
неблагоприятно съчетание на разходи на вода за пожар в зоните съгласно табл. 15а и при спазване на 
изискванията на буква „б“;
г) при оразмерителния случай на неблагоприятно съчетание на разходите на вода за пожар за водо­
провод, захранващ повече от една зона или цялата урбанизирана територия, за спазване на изискванията 
на буква „б“ и чл. 171, ал. 3 се допуска в определенa зонa да се вземат по-малки разходи на вода за пожар 
от посочените в табл. 15а;
д) с цел в цялата мрежа да бъдат осигурени налягания със стойности съгласно изискванията на чл. 166 
се извършват проверки на случаи с разход на вода за пожарогасене в различни точки от нея; в резултат 
на тези проверки се извършват необходимите промени (увеличаване на диаметри на водопроводни учас­
тъци и др.), както и се установява критичният случай, при който налягането в хидрантите е най-малко.“