Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 77

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
присъединителния филтър е достатъчно да се
включи заземителният нож в долната част на
свързващия кондензатор.
Чл. 699. Забранява се изключване на зазе-
мителните проводници от защитните устройс-
тва, апаратурата и другите елементи на съоръ-
женията, когато не е заземена долната част на
свързващия кондензатор.
Чл. 700. При работа с оптичен кабел, вгра-
ден в мълниезащитно въже, се прилагат и изис-
кванията за безопасност при работа с оптич-
ни кабели.
Раздел VI
Обслужване на апаратни средства
за управление
Чл. 701. Обслужването на апаратни средс-
тва за диспечерско и технологично управле-
ние, разположени в апаратни помещения на
електрически централи и подстанции, се из-
вършва от едно лице с трета квалификацион-
на група.
Чл. 702. На пода пред входните и входноиз-
питателните стойки на кабелните и въздушни-
те съобщителни линии, стойките на дистанци-
онното захранване, стойките на автоматични-
те регулатори на напрежение и токоразпреде-
лителните стойки се поставят гумени диелект-
рични килимчета или изолационни поставки.
Чл. 703. На калъфите на съоръженията,
присъединени към кабели с дистанционно
захранване, се поставят предупредителни зна-
ци за напрежение.
Чл. 704. (1) Почистването на контакти се
извършва след изключване на напрежението.
(2) При почистване на съоръженията се заб-
ранява използване на четки с открита метална
част, както и на прахосмукачки с метални нак-
райници.
Чл. 705. Смяната на лампи в апаратурата се
извършва след изключване на напрежението.
Чл. 706. Когато в съобщителна линия, вклю-
чена във входноизпитателните стойки или в
защитната зона на клемореда, се установи на-
личие на външно напрежение, по-високо от 42 V
(от електропровод, апаратура за дистанционно
захранване и др.), дежурният персонал изключ-
ва и изолира тази линия, като използва защит-
ни средства. Замяна на разрядници и предпази-
тели се извършва само при отсъствие на външ-
но напрежение.
Чл. 707. При работа по непрекъсваеми то-
козахранващи системи (UPS) се проверява:
1. използваното устройство дали е под нап-
режение; блокировката на интерфейса на UPS,
които имат дистанционно управление;
2. спазването на фирмените инструкции за
безопасна работа.
Чл. 708. (1) Локални мрежи, захранвани от
UPS, се обозначават ясно, а оперативният пер-
сонал се запознава с начините за безопасна
работа с тях.
(2) Мрежите, захранвани от UPS, се включ-
ват и изключват съгласно вътрешна инструкция.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Забранява се изпълнение на заповеди и
нареждания, които противоречат на този пра-
вилник, както и възлагане и изпълнение на
работи в електрически уредби и мрежи, за кои-
то не са разработени вътрешните инструкции,
изисквани по този правилник.
§ 2. За неизпълнение или нарушение на този
правилник длъжностните лица носят админис-
тративно-наказателна отговорност съгласно
Кодекса на труда и Закона за административ-
ните нарушения и наказания, ако не подлежат
на по-тежко наказание.
§ 3. По смисъла на този правилник:
1. “Лица с електротехническа специалност”
са лицата с образование и квалификация по
електротехника.
2. “Лица с неелектротехническа специалност”
са лицата без електротехническо образование
и квалификация по електротехника.
3. “Персонал” са лицата, които ръководят,
контролират, извършват работи и/или опера-
тивно обслужване на електрически уредби и
мрежи.
4. “Оперативен (дежурен) персонал” са ли-
цата, които извършват непосредствени мани-
пулации с органи за управление и осъществя-
ват оперативен контрол и обслужване.
5. “Ремонтен персонал” са лицата, които
извършват техническо обслужване, ремонти,
настройки и изпитвания.
6. “Оперативно-ремонтен персонал” са ли-
цата от ремонтния персонал, които са специал-
но обучени и подготвени да извършват манипу-
лации с органите за управление на зачислените
им за обслужване и ремонт съоръжения.
7. “Аварийно-ремонтен персонал” са лицата
от ремонтния персонал, които извършват ава-
рийно-възстановителни работи.
8. “Помощен (спомагателен) персонал” са
лицата, които нямат право сами да извършват
работа в електрически уредби/мрежи и работят
с наблюдаващо лице.
9. “Издаващ наряд” е лицето, което писмено
нарежда извършването на работа с наряд, опре-
деля отговорните лица и необходимите техни-
чески мерки за безопасно извършване на въз-
ложената работа.
10. “Отговорен ръководител” е лицето, което
непосредствено участва при издаване на наряд и
ръководи и контролира целия процес при извър-
шване на работата—от допускане на бригадата
на работното място до закриване на наряда.
11. “Изпълнител на работата” е лицето, на
което е възложено с наряд или с нареждане да
организира и ръководи трудовия процес при
извършване на работа от бригада в състав от
двама и повече работници.
12. “Допускащ до работа” е лицето от опера-
тивния/оперативно-ремонтния персонал, което
извършва обезопасяване и допускане на работ-
но място или допуска на обезопасено от друго
лице (обезопасяващ) работно място, бригада/
бригади до работа.