Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 31

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
(2) Върху електродвигателите и пускорегу-
лиращите устройства се поставят надписи, указ-
ващи задвижваните механизми или агрегати.
Чл. 259. За електродвигателите с принуди-
телно смазване на лагерите се предвижда за-
щита, която да изключва електродвигателя при
повишение на температурата на лагерите или
при прекъсване на подаването на смазка.
Чл. 260. (1) Защитата на електродвигателите
се изпълнява в съответствие с изискванията
на Наредба № 3 за устройството на електри-
ческите уредби и електропроводните линии по
чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
(2) На електродвигателите, които е възмож-
но да се претоварват по технологични причини,
се поставя защита срещу претоварване, която
действа на сигнал, автоматично разтоварване
или изключване.
(3) Когато от действието на защитата из-
ключи електродвигател на отговорен механи-
зъм и липсва резерв, допуска се повторно
включване на електродвигателя след щателна
проверка на схемата на управление, защитата
и самия двигател.
Чл. 261. (1) Напрежението на шините на
разпределителните устройства, от които се зах-
ранват електродвигателите, се поддържа в гра-
ниците на 100 ч 105 % от номиналното.
(2) За осигуряване на дълготрайна експлоа-
тация на електродвигателите не се препоръчва
работата им при напрежение над 110 % и под
90 % от номиналното.
(3) Допуска се работа на електродвигатели-
те с номинална мощност при изменение на чес-
тотата на захранващата мрежа в границите
± 2,5 %, ако това не нарушава работата на зад-
вижвания механизъм.
(4) Номиналната мощност на електродвига-
телите се запазва при едновременно отклоне-
ние на напрежението в границите ± 10 % и чес-
тотата в границите ± 2,5 % от номиналните стой-
ности, ако при работа с повишено напрежение
и понижена честота или номинално напреже-
ние и повишена четота сумата от абсолютната
стойност на отклонението на напрежението и
честотата не надвишава 10 %.
Чл. 262. На местните електротабла, захран-
ващи електродвигателите, се монтират волт-
метри или сигнални лампи, указващи наличие-
то на напрежение.
Чл. 263. На таблата за захранване или уп-
равление на електродвигателите се монтират
амперметри за контрол на статорния ток при
асинхронни двигатели, възбудителния ток при
синхронните двигатели и котвения ток при пос-
тояннотоковите двигатели, когато те задвиж-
ват отговорни механизми и агрегати, работещи
с променливо натоварване или при възможност
за технологично претоварване.
Чл. 264. Честотата на цикъла пускане—спи-
ране на асинхронните двигатели с накъсо съе-
динен ротор се определя от инструкцията на
производителя.
Чл. 265. (1) Електродвигателите, намиращи
се продължително време в резерв, периодично
се оглеждат и изпитват по график от специали-
зирания персонал на звеното на потребителя
или енергетика.
 (2) Възможността за включване на електро-
двигателите без сушене се определя чрез кое-
фициента на абсорбация.
Чл. 266. (1) Вертикалната и надлъжната със-
тавляваща на вибрациите, измерени на лаге-
рите на електродвигателя, куплиран със зад-
вижвания механизъм, съответстват на допус-
тимите стойности, дадени в инструкциите на
производителя.
(2) Периодичността за измерване на вибра-
циите на лагерите на електродвигателите на
отговорни механизми се определя с местни
инструкции.
Чл. 267. Постоянният контрол на: натовар-
ването на електродвигателите, вибрациите,
температурата на лагерите, входящия и изхо-
дящия въздух в двигателите със затворена сис-
тема на вентилация, грижите за състоянието
на лагерите, операциите по пускането, регули-
рането и спирането се извършват от обслужва-
щия персонал.
Чл. 268. (1) Електродвигателят се изключва
незабавно от мрежата при:
1. нещастен случай с човек или при опасност
от поражение от електрически ток;
2. появяване на дим или огън от електро-
двигателя или неговата пусково-регулираща
апаратура;
3. вибрации над допустимите граници, кои-
то застрашават целостта на електродвигателя;
4. авария в задвижвания механизъм;
5. нагряване на лагерите над допустимата
температура, посочена в инструкцията на про-
изводителя;
6. значително намаляване на скоростта на
въртене, съпроводено с бързо нагряване на елек-
тродвигателя.
(2) В местни инструкции могат да бъдат
посочени и други случаи, при които електро-
двигателите се изключват аварийно.
Чл. 269. Профилактичните огледи, изпитва-
ния и ремонти на електродвигателите се извър-
шват от специализирания персонал на звеното
на потребителя, от енергетика или от лицензи-
рана външна организация или фирма на осно-
вата на сключен договор с потребителя.
Чл. 270. (1) Периодичността за извършване
на текущите и основните ремонти на електро-
двигателите се определя от енергетика и се ут-
върждава от техническото ръководство на пот-
ребителя.
(2) Преди всеки планов ремонт се извърш-
ват предремонтни изпитвания на електродви-
гателите за диагностика, а след ремонтите—
следремонтни изпитвания.
(3) Обемът на изпитването на електродви-
гателите се извършва съобразно приложение
№ 8 или местни инструкции.