Държавен вестник, бр. 93, 2005 г., стр. 21

Б Р О Й  93
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
качеството обаче варират. Измерванията тряб-
ва да се извършват от компетентни организа-
ции, които използват системи за измерване и
мониторинг. С оглед на това най-добри гаран-
ции може да даде една система за сертификация.
21. В контекста на съвременните автомати-
зирани системи за мониторинг и оборудване за
контрол на процесите докладването не създава
проблем. Събирането на данни за по-нататъш-
на употреба става с модерна техника; обаче
данните, които се докладват на компетентните
органи, са различни в различните случаи. За да
се постигне по-добра сравнимост, наборите от
данни и нормативните предписания трябва да
се хармонизират. Хармонизацията е желател-
на и при качествения контрол на системите за
измерване и мониторинг. Това трябва да се има
предвид, когато се сравняват данните.
22. За да се избегнат несъответствията и
противоречията, трябва да бъдат добре дефи-
нирани ключови въпроси и параметри, вклю-
чително следните:
(a) определяне на стандарти, изразени като
ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h или kg/t продукт; по-
вечето от тези единици трябва да бъдат из-
числени и специфицирани по отношение на
температурата на газа, влажност, налягане,
съдържание на кислород или стойността на
топлинното натоварване;
(б) определяне на периода, за който нор-
мите се осредняват, изразен в часове, месеци
или година;
(в) определяне на времето на авариите и
съответстващите аварийни разпоредби, отна-
сящи се до заобикалянето на системите за мо-
ниторинг или спирането на инсталацията;
(г) определяне на методи за попълване на
данни със задна дата, пропуснати или загубени
поради повреда на оборудването;
(д) определяне на набора от параметри, кои-
то се измерват; в зависимост от вида на промиш-
ления процес необходимата информация може
да се различава; тук се включва също разполо-
жението на измервателния пункт в системата.
23. Трябва да се гарантира качествен конт-
рол на измерванията.
АНЕКС V
Допустими норми за емисии и съдържание
на сяра
A. Норми за допустими емисии за големи неподвиж-
ни горивни източници a
(i)
(ii)
(iii)
(MWth)
Норма за
Степен
допусти-
на десул-
ми емисии
фуриза-
(mg SO2/Nm3 b)
ция (в
проценти)
1
2
3
4
1. Твърди горива
50—100
2000
40—90
(на базата на 6 про- 100—500
2000—400
(линейно
цента съдържание
(линеен
увеличе-
на кислород в дим-
спад)
ние за
ните газове)
167—500
MWth)
> 500
400
90
1
2
3
4
2. Течни горива
50—300
1700
(на базата на 3 про-
300—500
1700—400
90
цента съдържание
(линеен
на кислород в дим-
спад)
ните газове)
> 500
400
90
3. Газообразни
горива
(на базата на 3 про-
цента съдържание
на кислород в дим-
ните газове)
Газообразни гори-
ва като цяло
35
Втечнен газ
5
Нискокалорични
800
газове от газифи-
кация на остатъци
от рафиниране,
газ от коксови пе-
щи, газ от домен-
ни пещи
Б. Газьол
сярно съдържание
(в проценти)
Дизел за пътни превозни
средства
0,05
Други видове
0,2
a  Като насока—в съоръжение с инсталация, изпол-
зваща няколко вида горива, включваща едновремен-
ната употреба на два или повече вида горива, компе-
тентните органи определят норми за допустими еми-
сии, вземайки предвид нормите за допустими емисии
от колона (ii), отнасящи се до всяко отделно гориво,
топлинната мощност, получавана от всяко гориво, и
при рафинериите—специфичните характеристики на
съоръжението, които са от значение. За рафинериите
тази комбинирана пределна стойност не бива при ни-
какви обстоятелства да надвишава 1700 mg SO 2/Nm3.
По-конкретно пределните стойности не се
прилагат към следните инсталации:
—инсталации, в които продуктите на горе-
нето се използват за директно нагряване, изсу-
шаване или друг начин на третиране на предме-
ти или материали, например нагревателни пещи
за отгряване, пещи за топлинна обработка;
—следгоривни инсталации, т.е. всички тех-
нически съоръжения, проектирани с оглед
очистване на отпадъчните газове чрез изгаря-
не, които не се експлоатират като самостоятел-
на горивна инсталация;
—съоръжения за регенериране на катализа-
тори за каталитичен крекинг;
—съоръжения за превръщане на сероводо-
род в сяра;
—реактори, използвани в химическата про-
мишленост;
—коксови пещи;
—каупери;
—съоръжения за изгаряне на отпадъци;
—инсталации, привеждани в действие от ди-
зелови, бензинови и газови двигатели или газо-
ви турбини, независимо от вида на използвано-
то гориво.
В случай че поради високо сярно съдържа-
ние на местните твърди или течни горива даде-
на страна не може да постигне нормите за до-