Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ки с общо сечение до 34 на сто от сечението на
алуминиевата част на проводника, се поставя
кербов съединител (муфа).
(2) При по-голямо сечение на скъсаните
жички проводникът или мълниезащитното
въже се срязват и се съединяват с помощта на
съединителни клеми.
Чл. 92. При извършване на основен ремонт
по ВЛ, които имат отделни високочестотни ка-
нали за телемеханични връзки, за предпазване-
то им от нежелани заземявания се използват
преносими заземители с изолационни прегради.
Чл. 93. (1) В уредби с малки токове на земно
съединение се допуска режим на работа на ВЛ
с една заземена фаза до отстраняване на въз-
никнало земно съединение. При това незабав-
но трябва да се вземат мерки за откриване и
отстраняване на земното съединение.
(2) В мрежи с генераторно напрежение ед-
нофазното земно съединение трябва да се от-
страни за не повече от 2 часа.
Чл. 94. При ремонт на ВЛ трябва да се из-
пълняват организационните и техническите
мероприятия, които осигуряват безопасна ра-
бота, съгласно нормативните актове по безо-
пасност на труда.
Раздел II
Въздушни електропроводни линии
за напрежение до 1000 V
Чл. 95. Този раздел се отнася за техническа-
та експлоатация на ВЛ с напрежение до 1000 V
включително, които са собственост на пред-
приятия (организации).
Чл. 96. (1) Разстоянието от най-ниско раз-
положените проводници до повърхността на зе-
мята при най-голям провес трябва да бъде най-
малко 6 m за всяка местност.
(2) Разстоянието по вертикала от проводни-
ците на въздушните мрежи за ниско напреже-
ние при най-голям провес до пресичането на
проводници на съобщителни линии трябва да
бъде най-малко 1,25 m, а до носещите въжета
или контактните проводници на трамвайните и
тролейбусните мрежи—1,5 m.
Чл. 97. Дървените стълбове и стълбовете с
дървени приставки периодично се проверяват
за загниване. При проверките те се разкопават
на дълбочина от 0,3 до 0,5 m. Стълбовете или
приставките се считат за негодни, когато за-
гниването е с дълбочина над 3 cm при диаметър
на приставката или стълба 25 cm и повече.
Чл. 98. За въздушните мрежи за напрежение
до 1000 V включително техническата докумен-
тация трябва да съдържа най-малко:
1. проект за мрежата с необходимите изчис-
ления и нанесените изменения по време на стро-
ителството;
2. работни чертежи за мрежата с количест-
вата и марките на проводниците, типовете на
стълбовете, защитните заземления, защитните
съоръжения срещу пренапрежения и др.;
3. акт за извършена проверка на преминава-
нията и пресичанията;
4. акт за скрити работи по монтажа на за-
земителите и за дълбочината на дупките за
стълбовете;
5. описание на конструкцията на заземите-
лите и протоколи за измерените преходни съ-
противления;
6. протокол за проверка на провеса за про-
водниците и габаритите на ВЛ.
Чл. 99. След основен ремонт на въздушна
електропроводна линия за напрежение до 1000 V
се извършват проверки за:
1. техническото състояние на линията в съ-
ответствие с проекта за нея;
2. равномерното разпределение на товарите
по фази;
3. защитните съоръжения от пренапрежение
и заземителните устройства;
4. големината на провеса, вертикалното
разстояние от най-ниската точка на провод-
ника в междустълбието до земята и разстоя-
нието между проводниците на мрежите в мес-
тата на кръстовките.
Чл. 100. (1) Периодичните огледи, проверки
и профилактичните изпитвания трябва да се
провеждат, както следва:
1. огледи на въздушната мрежа—1 път на
месец;
2. проверка за пукнатини в стоманобетонни-
те стълбове—1 път на 6 години, като се започне
от четвъртата година на експлоатацията;
3. определяне степента на загниване на дър-
вените стълбове—1 път на 3 години;
4. проверка на провесите на проводниците в
местата на пресичанията с други съоръжения—
при всички случаи, когато възникнат съмнения
за неизправности;
5. измерване на преходните съпротивления на
заземителите—1 път в първата година от експло-
атацията и след това—1 път на всеки 3 години;
6. проверка и притягане на болтовите съеди-
нения—ежегодно в първите 2 години от влизане-
то в експлоатация, след това—при необходимост;
7. контролен оглед от инженерно-техничес-
кия персонал на предприятието (организация-
та)—1 път на година.
(2) При аварии, урагани, силни заледявания,
пожари близо до линията и др. трябва да се
извършват извънредни огледи.
Чл. 101. (1) Междуремонтните периоди и
обемът на основния ремонт се определят въз
основа на резултатите от обходите, огледите,
профилактичните изпитвания и измерванията.
Основният ремонт обхваща сменяне на стълбо-
ве, поставяне на заземления, подменяне на при-
ставки, проводници и осветители за улично или
дворно осветление (ако има такива). При ре-
монта се забранява да се изменя конструкцията
на стълбовете без съответни изчисления.
(2) При текущ ремонт се извършват следни-
те видове работи: изправяне на стълбове; при-
тягане на приставки; сменяне на болтове и изо-
латори; притягане на превръзките на провод-
ниците и регулиране на проводниците.
Чл. 102. При периодичните огледи се уста-
новява състоянието на:
1. изолаторите—има ли обгорени, пукнати
или счупени изолатори;
2. проводниците и големината на провесите
им—има ли проводници с прегорели и с накъ-
сани жички и разрегулирани проводници;