Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
12. удостоверение или договор за учредени
сервитутни права съгласно разпоредбите на
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните
обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г).
Чл. 171. При въвеждане на ВЕ в експлоата-
ция или при включване след основен ремонт
или реконструкция се извършват сфазиране и
изпитвания съгласно Наредба № 3 за устройс-
твото на електрическите уредби и електропро-
водните линии.
Чл. 172. При преминаване на ВЕ през урба-
низирани, земеделски, горски, защитени и на-
рушени територии минималните хоризонтални
разстояния до най-близки части на сгради, съ-
оръжения и насаждения, при най-голямото от-
клонение на крайните проводници, съответст-
ват на минималните размери на сервитутните
зони, определени съгласно Наредба № 16 за
сервитутите на енергийните обекти.
Чл. 173. В паркове, зелени зони и други цен-
ни насаждения широчината на просеката може
да се намали, като разстоянията на проводни-
ците при най-голямото им отклонение до ко-
роните на дърветата се определят съгласно
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните
обекти.
Чл. 174. Ръководителите на предприятия,
които експлоатират ВЕ, чрез кметовете на об-
щини и кметства, през чиито територии преми-
нават трасетата на ВЕ, периодично предупреж-
дават земеделските производители и съответ-
ните транспортни фирми да спазват изисквани-
ята за безопасност съгласно чл. 176.
Чл. 175. (1) Трасето на ВE периодично се
почиства от дървета и храсти, като се поддър-
жа определена широчина на просека, съобра-
зена с размерите на сервитутните зони, опре-
делени в Наредба № 16 за сервитутите на енер-
гийните обекти.
 (2) Дърветата се изсичат и кастрят при из-
ключено от ВE напрежение.
Чл. 176. Не се допуска в сервитутната зона
на ВЕ извършването на строителни и монтаж-
ни работи, складиране на материали, изграж-
дане на временни съоръжения, паркирането на
машини и съоръжения, както и използването
на високогабаритна техника за селскостопан-
ска дейност.
Чл. 177. (1) Разстоянието от най-ниския про-
водник на ВЕ при най-голям провес до повърх-
ността на земята в урбанизирани територии е
не по-малко от:
1. за ВЕ с напрежение до 1 kV—6 m;
2. за ВЕ с напрежение над 1 kV до 110 kV—
7 m;
3. за ВЕ с напрежение 220 kV—8 m.
(2) Разстоянието от най-ниския проводник
на ВЕ при най-голям провес до повърхността
на земята в земеделски, горски, защитени и
нарушени територии е не по-малко от:
1. за ВЕ с напрежение до 110 kV—6 m;
2. за ВЕ с напрежение до 220 kV—7 m.
Чл. 178. На стълбовете на ВЕ се поставят и
поддържат в изправност следните знаци:
1. номер на стълба и годината на строежа—
на всички стълбове;
2. номер на ВЕ или условното є наименова-
ние—на всички стълбове;
3. означения на местата на транспозиции-
те—за ВЕ с напрежение 35 kV и по-високо;
4. на всеки стълб—предупредителни надпи-
си или табелки “Не се качвай! Високо напреже-
ние! Опасно за живота!” на височина от 2,5 до
3 m от земята.
Чл. 179. Металните стълбове и металните
части на стоманобетонните и дървените стъл-
бове периодично се покриват с боя, устойчива
на атмосферните влияния, а основите на пояси-
те—с лак или битум.
Чл. 180. В процеса на експлоатацията се из-
вършват огледи, профилактични изпитвания и
проверки на ВЕ от специално подготвен за цел-
та персонал съгласно приложение № 6.
Чл. 181. Периодичните огледи и обходи на ВЕ
се извършват в срокове, определени с вътрешна
инструкция, но най-малко веднъж годишно.
Чл. 182. (1) При огледите на ВЕ се регист-
рират:
1. състоянието на проводниците и мълние-
защитните въжета;
2. обгарянията, пукнатините и броят на счу-
пените изолатори;
3. повредите по стълбовете—наклоняване,
обгаряне, цялост на бандажите и заземителни-
те проводници;
4. разрегулирането на проводниците;
5. повредите по тръбните и искровите отво-
ди и комутационната апаратура по ВЕ;
6. наличността и състоянието на предупре-
дителните надписи и табели по стълбовете;
7. липсата на болтове и гайки, целостта на
отделните елементи на стълбовете, заваръчни
шевове и съединения на металните стълбове;
8. състоянието на стоманобетонните стъл-
бове и приставки;
9. състоянието на просеката.
(2) При откриване на дефекти с авариен ха-
рактер се вземат срочни мерки за тяхното от-
страняване.
Чл. 183. Върхов оглед на ВЕ с напрежение
над 1000 V се извършва най-малко един път на
година.
Чл. 184. Откритите през време на огледите
дефекти се записват в дневника за обходи. Де-
фектите, които трябва да бъдат отстранени, се
нанасят във ведомост за дефектите, като се
посочва срокът за тяхното отстраняване. Про-
филактичните изпитвания се провеждат най-
малко един път на година.
Чл. 185. (1) Извънредните огледи, включи-
телно нощните, се извършват след всяко авто-
матично изключване на ВЕ поради заледяване,
мъгла, разливане на реки, силен вятър и в учас-
тъци със силно замърсена околна среда.