Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
(2) Извеждането и въвеждането на устрой-
ствата по ал.1 се разрешават от оператора на
мрежата.
(3) Автоматичните регистратори на преход-
ни процеси се настройват само от персонала на
РЗА с разрешен достъп до тях чрез специален
код. Протокол с промяната на настройки или
заверена разпечатка се предоставя на лица,
отговорни за РЗА в енергийното предприятие
Чл. 867. (1) В оперативните вериги се осигуря-
ва селективно действие на защитните средства
(предпазители и автоматични предпазители).
(2) На автоматичните предпазители и на
предпазителите със стопяема жичка се поставя
маркировка (номинален ток, напрежение и
предназначение).
Чл. 868. (1) На таблата (шкафовете), по ко-
ито дежурният персонал извършва превключ-
ване с помощта на ключове, превключватели,
изпитвателни блокове и други приспособления,
се поставя указание с положението на тези прев-
ключващи устройства за всички използвани
режими.
(2) Последователността на превключвания-
та по ал.1 се записва в оперативния дневник.
Чл. 869. Превключващите устройства във
веригите на РЗА, поставени на таблата за уп-
равление и за РЗА, се разполагат на видно мяс-
то, като еднотипните превключвания с тях се
извършват по един и същи начин.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  т р е т а
ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 870. (1) Работното, аварийното и еваку-
ационното осветление се обслужват така, че се
осигурява надеждност при работа и проектната
осветеност.
(2) Светлинната сигнализация на комините
и другите високи съоръжения  съответства на
правилата за маркировка и светлинна сигнали-
зация на високи съоръжения.
Чл. 871. (1) Аварийното осветление в коман-
дните зали на електрическите централи, под-
станции и диспечерски пунктове осигурява ос-
ветеност върху челните повърхности на цент-
ралните и командните табла за управление не
по-малко от 30 lx.
(2) Евакуационното осветление в проходите
и стълбищата, предвидени за евакуация на ра-
ботещите,  осигурява осветеност не по-малко
от 0,5 lx на нивото на пода.
(3) Осветителите за аварийно осветление се
отличават от осветителите на работното освет-
ление по цвета или формата си или се означа-
ват със специален знак.
(4) Най-малко две от лампите на аварийно-
то осветление в командна зала се поддържат
включени непрекъснато, захранвани от посто-
янен ток.
Чл. 872. (1) Работното и аварийното освет-
ление се присъединяват към различни незави-
сими източници на захранване.
(2) При изключване на работните източни-
ци на захранване аварийното осветление в елек-
трическите централи, подстанции и диспечер-
ски пунктове се превключва автоматично към
акумулаторна батерия или към друг независим
източник на захранване.
(3) Евакуационното осветление е присъеди-
нено към източник на захранване, независим
от този на работното осветление, като при из-
ключване на постоянното захранване автома-
тично се превключва към акумулаторна бате-
рия или към друг независим източник на за-
хранване.
(4) Не се разрешава към мрежите на аварий-
ното и евакуационното осветление да се свърз-
ват инсталационни контакти или да се присъе-
диняват други консуматори освен осветителни
тела.
Чл. 873. (1) Мрежите на вътрешното, външ-
ното и охранителното осветление на енергий-
ните обекти се захранват по отделни линии.
(2) Външното и охранителното осветление
се управляват от главните или от централните
командни табла на енергийния обект.
(3) Управлението на външното осветление
на отдалечени обекти или на обекти със само-
стоятелно функционално предназначение може
да се извършва в самите обекти.
Чл. 874. (1) Преносимите ръчни осветители,
използвани при ремонтни работи, се захранват
с напрежение не по-високо от 50 V, а при пови-
шена опасност за поражение от електрически
ток—не по-високо от 25 V.
(2) Щепселите за напрежение до 50 V вкл. се
отличават от тези за инсталационните контак-
ти на мрежата с напрежение 400/230 V.
(3) На всеки инсталационен контакт се оз-
начава работното напрежение.
Чл. 875. Осветлението в коридорите на раз-
пределителните уредби с два изхода, както и в
проходимите тунели се изпълнява с двустранно
управление.
Чл. 876. (1) На прекъсвачите в таблата за
захранване на осветлението се поставят надпи-
си, указващи предназначението на захранвани-
те от тях вериги.
(2) В таблата със стопяеми предпазители се
поставят надписи, указващи стойността на тока
на стопяемите вложки.
Чл. 877. Допуска се спад на напрежението за
най-отдалечените лампи  не по-голям от:
1. за прожекторно осветление и за вътрешно
работно осветление—5 %;
2. за външно и аварийно осветление и за мре-
жи с напрежение от 12 до 50V—до 10 %;
3. за луминесцентни лампи—7,5 %.
Чл. 878. За дежурния персонал се осигуряват:
1. схеми на осветителните мрежи;
2. резервни лампи от всички видове, изпол-
звани в обекта;
3. комплект стандартни вложки за стопяеми
предпазители;