Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
в непосредствена близост до обслужваните от 
тях сгради, разположени в радиус не по-голям 
от 150 m от най-отдалечената част на сградите.
(2) Разстоянието от воден обект или резер-
воар до сгради от III, IV и V степен на огне-
устойчивост и до открити складове за горими 
материали е най-малко 20 m.
(3) Откритите резервоари се проектират с 
дълбочина от 1,5 до 6,0 m.
(4) За водните обекти или резервоарите се 
предвиждат подстъпи за засмукване на вода от 
пожарните автомобили.
Чл. 185. Когато са необходими помпи за 
повишаване на налягането във водопроводи 
за пожарогасене, захранвани от водни кули, 
се предвиждат резервоар за пожарогасене и 
технически средства с оглед предотвратяване 
източването на водната кула по време на пожар.
Чл. 186. (1) Сградите и помещенията, в 
които се предвиждат стационарни помпи за 
пожарогасене, се проектират от I и II степен 
на огнеустойчивост.
(2) В електроцентрали с турбогенератори с 
мощност, равна или по-голяма от 60 MW, се 
предвиждат най-малко две помпи за пожаро-
гасене.
Чл. 187. Броят на резервните помпи за по-
жарогасене за група помпи, от които се подава 
вода в един и същ водопровод за пожарогасене, 
се определя в съответствие с табл. 18.
Таблица 18
Брой на работните  
помпи
Брой на резервните 
помпи
1
1
от 2 до 3
1
от 4 до 6
2
от 7 до 9
3
Чл. 188. Всяка помпена станция независимо 
от броя на помпите за пожарогасене се проек-
тира с най-малко два смукателни водопровода, 
всеки от които пропуска цялото количество 
вода за пожарогасене. 
Чл. 189. Помпените станции с две и повече 
работни помпи за пожарогасене за предприя-
тия с производства от категории по пожарна 
опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проектират с 
най-малко два нагнетателни тръбопровода до 
водопроводния пръстен.
Чл. 190. (1) Външните водопроводи за пожа-
рогасене, захранвани от градската водопроводна 
мрежа, се свързват от два водопровода така, 
че да се осигури независимо водоснабдяване, 
при което всеки водопровод да подава 100 % от 
необходимото количество вода за пожарогасене.
(2) Разрешава се единично захранване на 
външните водопроводи за пожарогасене за 
строежи от клас по функционална пожарна 
опасност Ф5 с (при) разход на вода за пожа-
рогасене до 20 l/s.
(3) Когато няма техническа възможност 
за осигуряване на двойно захранване на во-
допроводите за пожарогасене, се предвижда 
необходимият противопожарен запас от вода.
Раздел II
Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене
Чл. 191. (1) Сградните водопроводни откло-
нения и сградните водопроводни инсталации за 
съвместно провеждане на водни количества за 
пожарогасене, определени съгласно този раздел, 
както и водните количества за питейно-битови 
и/или производствени нужди се проектират при 
спазване на изискванията на Наредба № 4 от 
2005 г. за проектиране, изграждане и експлоата-
ция на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., 
бр. 56 от 2005 г.).
(2) Сградните водопроводни отклонения и 
сградните водопроводни инсталации за пожаро-
гасене се оцветяват в червен цвят (RAL 3000).
Чл. 192. (1) Сградните водопроводни ин-
сталации за пожарогасене се изпълняват от 
строителни продукти, които отговарят на 
изискванията за клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2.
(2) Разрешава се инсталациите по ал. 1 да 
се изпълняват от строителни продукти, които 
отговарят на изискванията за клас по реакция 
на огън В, С и D, при условие че са защитени 
до огнеустойчивост RI 60.
Чл. 193. Сградни водопроводни инсталации 
за пожарогасене се проектират във всички 
сгради с изключение на:
1. производствени сгради (от клас Ф5.1), в 
които вследствие използването на вода могат 
да бъдат предизвикани взрив, пожар или раз-
пространяване на огън;
2. производствени сгради (от клас Ф5.1) от 
I и II степен на огнеустойчивост и сгради от 
пожаронезащитени стоманени конструкции с 
производства от категории по пожарна опасност 
Ф5Г и Ф5Д, независимо от обема им, както и 
сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост 
за същите категории производства и с обем не 
по-голям от 1000 m3;
3. складове (от клас Ф5.2) за горими мате-
риали с площ до 200 m2;
4. водни помпени и пречиствателни станции 
за битови води;
5. производствени сгради (от клас Ф5.1) без 
водоснабдяване за питейно-битови или произ-
водствени нужди, за които водата за пожаро-
гасене от хидранти е осигурена от водоеми;
6. жилищни сгради (от подклас Ф1.3) до 
девет етажа включително;
7. електрически подстанции;
8. обекти за обществено обслужване и со-
циални дейности (от класове Ф1 – Ф4) със 
застроен обем до 5000 m3;