Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
(3) Въздухопроводите на смукателните вен­
тилационни инсталации за отвеждане на газове 
и пари, получени в резултат на температурната 
обработка на хранителни продукти, както и 
вентилационните шахти по ал. 1, т. 2 и 3 и 
ал. 2 се предвиждат от строителни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 
В шахтите по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 не се раз­
решава да преминават други въздухопроводи, 
както и тръбопроводи, кабели, съоръжения и 
комуникации.
(4) Не се разрешава смукателните венти­
лационни инсталации за отвеждане на газове 
и пари, получени в резултат на температурна­
та обработка на хранителни продукти, да се 
свързват към комините на сградите, към вен­
тилационните шахти или въздухопроводите на 
санитарните помещения, както и към всякакви 
други вентилационни инсталации.
(5) Допуска се отвеждането на газове и пари, 
получени в резултат на температурна обработка 
на хранителни продукти, да се предвиди към 
вентилационна шахта съгласно ал. 1 – 3, про­
ектирана в общо тяло с комин на сграда, ако 
няма връзка между вентилационната шахта и 
димоходите на комина и са спазени изисква­
нията за необходимата огнеустойчивост на 
шахтата и на комина.
Чл. 112. (1) Смукателните вентилационни 
инсталации за отвеждане на газове и пари, по­
лучени в резултат на температурната обработка 
на хранителни продукти от професионални/
търговски кухни, се проектират като самосто­
ятелни инсталации за всяка кухня.
(2) Не се разрешава смукателните венти­
лационни инсталации по ал. 1 да се свързват 
към смукателни вентилационни инсталации за 
отвеждане на газове и пари, получени в резултат 
на температурната обработка на хранителни 
продукти от кухни в жилища.
(3) Не се разрешава смукателните вентила­
ционни инсталации по ал. 1 да бъдат проекти­
рани с гъвкави въздухопроводи.
(4) Изхвърлянето от смукателните венти­
лационни инсталации по ал. 1 на газовете и 
парите, получени в резултат на температурната 
обработка на хранителни продукти, се пред­
вижда на разстояние не по-малко от 0,5 m от 
конструктивни елементи и покрития с класове 
по реакция на огън В – F или с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение на 
реакцията им на огън.
(5) При проектиране на смукателни венти­
лационни инсталации по ал. 1 с въздухопро­
води извън сгради същите въздухопроводи се 
предвиждат с минимална огнеустойчивост 
EI 30 (i → o).
(6) Допуска се да не се нормира огнеустой­
чивостта на въздухопроводите по ал. 5, ако са 
разположени на разстояние най-малко 1,5 пъти 
еквивалентния диаметър на въздухопровода, но 
не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи 
и покрития с класове по реакция на огън В – F 
или с неустановени експлоатационни показа­
тели по отношение на реакцията им на огън.“
§ 72. В чл. 113 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. помещения от подкласове на функ­
ционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, 
Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф.3.4, помещения от 
подкласове на функционална пожарна опасност 
Ф5.1 и Ф5.2 с категория по пожарна опасност 
Ф5В, при площ на помещението и плътност 
на топлинно натоварване, попадащи в обхва­
та на критериите в колона 1 (за прозоречни 
помещения) или колона 2 (за безпрозоречни 
помещения) на табл. 14;“
б) в т. 5 думите „класове по“ се заменят с 
думите „класове на“;
в) създава се т. 7:
„7. етажни евакуационни пътища по чл. 327 
в сгради или части от тях съгласно чл. 12, 
ал. 1 с максимална височина на пребиваване 
на хора над 25 m.“
2. В ал. 7 след думите „пожарогасителни 
инсталации“ се поставя запетая и се добавя 
„помещения с пожарогасителни инсталации с 
пяна за обемно гасене“.
§ 73. В чл. 116, ал. 3 думите „кота корниз“ 
се заменят с „височина“.
§ 74. В чл. 117 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „не по-малка от“ 
се добавя „изискваната по чл. 123“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. приточни отвори с площ, осигуряваща 
скорост на постъпващия въздух в помещението 
не по-голяма от 5 m/s; когато приточните отвори 
обслужват повече от един ДУ, оразмеряването 
им се извършва за най-големия ДУ, или“.
§ 75. В чл. 118, ал. 1 думите „равномерно в 
рамките на помещението, като“ се заменят с 
„така, че“, а думите „на височина най-малко 
1 m“ се заличават.
§ 76. В чл. 119 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Вентилаторите за отвеждане на дима и 
топлината с механично задвижване се пред­
виждат с минимална класификация по огне­
устойчивост F300 60. Захранващите кабели се 
предвиждат с класификация Р (РН) 60 или със 
защита със строителни продукти, осигуряващи 
огнеустойчивост ЕI 60 в сгради, за които е 
допустима I и II степен на огнеустойчивост 
и с класификация Р (РН) 30 или със защи­
та със строителни продукти, осигуряващи 
огнеустойчивост ЕI 30 в сгради, за които е 
допустима III и IV степен на огнеустойчивост 
или пожаронезащитена стоманена конструк­
ция. Захранващите кабели на останалите 
елементи на естествените и принудителните 
ВСОДТ (димни люкове, приточни отвори, 
димни прегради, табла за управление и др.) 
трябва да са с класификация Р (РН) 30 или