Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
на горящия неполярен нефтопродукт е не по-
малка от определената в табл. 20.“
§ 121. В чл. 224 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лафетните струйници се монтират на 
водопроводна мрежа с необходимия разход 
и налягане надземно, на вишки или на тех­
нологични площадки. Лафетните струйници 
с ръчно насочване, монтирани на вишки, се 
осигуряват с водни завеси за защита на опе­
раторите.“
§ 122. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. Лафетните струйници се захран­
ват от водопровод с налягане, определено 
въз основа на изчисления, но не по-малко от 
0,5 МРа.“
§ 123. Членове 228 и 229 се изменят така:
„Чл. 228. За пожарогасене и охлаждане на 
апаратите и съоръженията, разположени на 
площадките на открити етажерки с височина 
(определена в абсолютни мерки от котата на 
средното ниво на прилежащия терен до котата 
на най-горната подова конструкция на ета­
жерката), по-голяма от 20 m, се предвиждат 
пожарни кранове. Водоснабдителната мрежа 
се защитава срещу замръзване с топлоизо­
лация или с шахта с изпразнителен кран за 
източване на водата през зимата.
Чл. 229. На външните технологични инста­
лации с височина (определена в абсолютни 
мерки от котата на средното ниво на приле­
жащия терен до котата на най-горната подова 
конструкция на технологичната инсталация), 
по-голяма от 10 m, се предвиждат сухотръбия 
с диаметър най-малко 3 цола, разположени в 
близост до стълбище, на разстояние до 80 m 
едно от друго. На технологични етажерки су­
хотръбията са най-малко два броя. На всеки 
етаж по сухотръбията се монтират спирателни 
кранове със съединител „Щорц“, с касета с 
шланг и струйник и с изпразнителни устройс­
тва в най-ниската точка.“
§ 124. Основният текст на чл. 234, ал. 1 се 
изменя така:
„(1) За пожарозащита на колонните апа­
рати на външни технологични инсталации с 
височина (определена в абсолютни мерки от 
котата на средното ниво на прилежащия терен 
до най-високата част на съоръжението) до 30 m 
се предвиждат лафетни струйници на плат­
форми извън обваловката и противопожарно 
оборудване за захранването им. За колонните 
апарати на външни технологични инсталации 
с височина, по-голяма от 30 m, се осигурява 
комбинирана пожарозащита, както следва:“.
§ 125. В чл. 235 ал. 3 се изменя така:
„(3) Всеки водоем или шахта се защитава 
срещу замръзване. Водоемът и шахтата се 
проектират с обходен път и с площадка с 
настилка съгласно чл. 27, ал. 3 с размери най-
малко 12 m х 12 m за осигуряване на достъп 
на пожарните автомобили.“
§ 126. В чл. 236, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 90 
и 91 от 2004 г.)“ се заличават.
§ 127. В чл. 240 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „врати и капаци“ се за­
менят с „врати или капаци“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За групово изключване на захранва­
нето на токовите кръгове за консуматорите с 
прекъснат (неденонощен) режим на работа в 
строежи от всички класове на функционална 
пожарна опасност (с изключение на подкла­
сове Ф1.3 и Ф1.4) се предвиждат автоматични 
прекъсвачи или автоматизирани системи за 
управление на сгради (BMS).“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из­
меня така:
„(4) Пожароизвестителните системи, по­
жарогасителните инсталации, системите за 
гласово сигнализиране, системите за създаване 
на повишено налягане или подналягане, ава­
рийните вентилационни инсталации, венти­
лационните системи за отвеждане на дима и 
топлината от етажните евакуационни пътища и 
помпите за противопожарни нужди се захран­
ват с електрическа енергия като потребители 
от първа категория с автоматично превключ­
ване на захранването съгласно Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии.“
§ 128. В чл. 243 думите „Евакуационното 
и аварийното“ се заменят с „Аварийното ева­
куационно и аварийното работно“.
§ 129. В чл. 244, ал. 2 след думите „складове 
за“ се добавя „горими“.
§ 130. В чл. 246 ал. 1 се изменя така:
„(1) Корпусите на електрически табла в 
строежи от подкласове на функционална по­
жарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 се изпълняват от 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2. Допуска се крайните разпределителни 
електрически табла на отделни помещения 
в строежи от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 да бъдат изпъл­
нени от продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от C или V-0.“
§ 131. В чл. 248, ал. 1, т. 2 съкращението 
„ДКГВ“ се заменя с „ДЕГ“.
§ 132. Основният текст на чл. 268, ал. 2 се 
изменя така:
„(2) Зоните по табл. 26 се определят и 
класифицират по методиките и изчисленията, 
дадени в БДС EN IEC 60079-10-1 „Експлозивни 
атмосфери. Част 10-1: Класификация на ра­
йони. Експлозивни газови атмосфери“ и БДС 
EN 60079-10-2 „Експлозивни атмосфери. Част 
10-2: Класификация на райони. Експлозивни 
прахови атмосфери“, или се определят при 
спазване на следните минимални изисквания:“.
§ 133. В основния текст на чл. 271, ал. 1 
след думите „БДС EN“ се добавя „IEC“.
§ 134. В чл. 274 в примерната маркировка 
за съоръженията, предназначени за експлоа­
тация в потенциално експлозивна атмосфера, 
думите „Директива 94/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за