Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 21

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
2. на всеки 25 m по пътищата за евакуа­
ция – за сгради с категории на обитатели „А“;
3. на всеки 15 – 20 m по пътищата за ева­
куация – за сгради с категории на обитатели 
„Б“ и „В“;
4. на вътрешната страна на вратата на всяка 
стая – за сгради с категории на обитатели „Б“. 
(6) Схемите за евакуация се поставят на 
стени и на други неподвижни части от строи­
телната конструкция на сградата (с изключе­
ние на сградите по ал. 5, т. 4) и се разполагат 
така, че евакуиращите се максимално бързо 
да се ориентират къде се намират.
(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 
се актуализира в случаите на преустройства, 
с които се засягат конструктивни елементи, 
както и при промяна на предназначението 
на обекта, при промяна на технологичното 
оборудване и при напускане или смяна на 
работещи, имащи задължения по плана. 
(8) На обектите се провежда учебна еваку­
ация в съответствие с определеното в плана 
за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при спазване 
на следната периодичност:
1. за обществени сгради (в които пребива­
ват обитатели от категории „А2“, „Б2“ и „В“ 
съгласно приложение № 2) – не по-малко от 
два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения от подкла­
сове на функционална пожарна опасност Ф1.1 
и Ф4.1 – не по-малко от два пъти годишно, 
като едната от учебните евакуации се про­
вежда при започване на учебната година, но 
не по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти по ал. 2 – не 
по-малко от веднъж годишно.
(9) Учебните евакуации за сгради, в които 
пребивават обитатели от категория „В3“, се 
изпълняват само от обслужващия персонал 
на обекта.
(10) Допуска се едната от учебните евакуа­
ции за сгради, в които пребивават обитатели 
от категории „А2“, „Б2“, „В1“ и „В2“ да се 
изпълнява само от обслужващия персонал 
на обекта.
(11) Десет дни преди провеждането на 
учебна евакуация собствениците или ръко­
водителите на обекта уведомяват писмено 
съответната районна служба „Пожарна безо­
пасност и защита на населението“ (РСПБЗН).
Чл. 12. (1) Изключването на електрическото 
захранване (с изключение на електрическо­
то захранване в сградите от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) 
се удостоверява в дневник по образец (при­
ложение № 3), който се съхранява на място, 
определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за 
обекти с площ до 100 m2.
Чл. 13. (1) Осъщественият контрол (извър­
шените периодични проверки) на носимите 
и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1 
се удостоверява в дневник (приложение № 4). 
Дневникът се води за обекти, в които общият 
брой на пожарогасителите е повече от 5.
(2) Извършеното (в комбинация или поот­
делно) техническо обслужване, презареждане 
или хидростатично изпитване на устойчивост 
на налягане на носимите и возимите пожа­
рогасители по чл. 21, ал. 2 се удостоверява с 
протокол (приложение № 5).
Г л а в а  т р е т а
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗ­
ОПАСНОСТ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 14. С оглед гарантиране на пожарната 
безопасност на обектите (с изключение на тези 
от подкласове на функционална пожарна опас­
ност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията 
на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар се осигуряват:
1. пожароизвестителни системи;
2. евакуационно и аварийно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплът­
нения със съответните класове по реакция 
на огън и огнеустойчивост;
4. димозащитни врати.
Чл. 15. Сградите, помещенията и външ­
ните технологични съоръжения се оборудват 
с пожаротехнически средства, видът и ко­
личеството на които се определят съгласно 
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар.
Раздел IІ
Изисквания към свободната дворна площ на 
обектите
Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на 
обектите се поддържа чиста от горими отпа­
дъци, суха растителност и други растителни 
остатъци.
(2) Горимите отпадъци, както и остатъч­
ните продукти от печките с твърдо гориво се 
събират на определени пожарообезопасени 
места и се отстраняват по ред, определен със 
заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.
Чл. 17. (1) Пътищата за противопожарни 
цели се поддържат така, че да бъде осигурен 
безпрепятствен достъп до обектите и водо­
източниците.
(2) Преди затваряне на отделни участъци 
от пътищата по ал. 1, при което се затрудня­
ва преминаването на пожарни автомобили, 
незабавно се уведомява съответната РСПБЗН. 
Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за 
пожарогасене на обектите се поддържа в из­
правно състояние през целия експлоатационен 
срок на обекта.