Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
ства, които измерват, сигнализират и включ-
ват вентилационната система при надвишава-
не концентрация на елегаз над допустимата.
Раздел IV
Работа по уредби за защита от атмосферни и
комутационни пренапрежения
Чл. 490. (1) Този раздел се отнася за работа
по уредби за защита от атмосферни и комута-
ционни пренапрежения в РУ, включващи мъл-
ниезащитни уредби, вентилни и тръбни отводи,
искрови междини, дъгогасителни реактори и
активни съпротивления.
(2) Не се разрешава уредбата за защита от
пренапрежения да се изключва, освен в случа-
ите на извършване на работи по нея.
Чл. 491. Работата в уредби за защита от пре-
напрежения и профилактични изпитвания на
средствата за защита от пренапрежения се из-
вършват с изключване на напрежението на за-
щитаваните съоръжения и спазване на изиск-
ванията на този правилник и вътрешните ин-
струкции на обекта.
Чл. 492. При активна атмосферна (мълние-
носна) дейност или комутационни превключ-
вания се забранява всякаква работа по уредба-
та за защита от пренапрежения.
Чл. 493. На средствата за защита от прена-
прежения, разположени на ВЛ, се извършват
огледи от земята, както следва:
1. при всеки пореден обход на ВЛ;
2. при неуспешно задействане на устройствата
за АПВ, когато има съмнение за пробив на изола-
цията, причинила трайно земно съединение.
Чл. 494. (1) Огледът на средствата за защита
от пренапрежения в РУ се извършва:
1. в РУ с дежурен персонал—по време на
поредния обход на персонала, а също и след
активна атмосферна дейност (буря), причини-
ла трайно земно съединение;
2. в РУ без постоянен дежурен персонал—
при всеки обход на уредбата, но не по-рядко от
един път месечно.
(2) Ежегодно, преди настъпване на периода
на активна атмосферна (мълниеносна) дейност,
се проверява състоянието на средствата за за-
щита от пренапрежения и при необходимост се
привеждат в изправност и работоспособност.
(3) При вентилни отводи се отчитат показа-
нията на броячите за брой на пробивите.
(4) На заземителна уредба—елемент от сред-
ствата за защита от пренапрежения, се извър-
шва външен оглед за наличието и състоянието
на връзките между заземяваните елементи и
уредбата.
Чл. 495. Не се допуска изключване на дъго-
гасителни реактори/съпротивления при нали-
чие на земно съединение в мрежата.
Чл. 496. Включване и изключване на дълги
ВЛ за напрежение 110 kV и 220 kV и на всички
ВЛ 400 kV се извършва по инструкция, съгласу-
вана с операторите на преносната и разпреде-
лителните мрежи.
Чл. 497. При установяване в РУ на места с
недопустими нива на допирни и крачни напре-
жения тези места се ограждат и се поставят
предупредителни табели до отстраняване на
причините.
Г л а в а  д в а д е с е т а
ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ
Раздел I
Работа по трансформаторни постове
Чл. 498. (1) Този раздел се отнася за транс-
форматорни постове, изградени като:
1. самостоятелни сгради в свободни площи,
незастроени терени или пристроени до сгради;
2. комбинирани с павилиони за различни
цели;
3. вградени в обществени сгради;
4. вградени в жилищни сгради.
(2) Трансформаторните постове се разглеж-
дат като закрити разпределителни уредби и при
извършване на работа по тях се спазват указа-
нията, дадени в раздели I и II на глави четири-
надесета и деветнадесета.
Чл. 499. Превключвания в трансформатор-
ни постове се извършват с използване на сред-
ства за индивидуална защита.
Чл. 500. Допуска се оперативно-ремонтните
бригади да ползват преносими изолационни
килимчета вместо изолационни поставки.
Чл. 501. (1) Оперативното обслужване на
електрическите съоръжения в трансформато-
рен пост се осъществява от оперативно-ремон-
тния персонал, на когото те са зачислени.
(2) Оперативни превключвания в трансфор-
маторен пост на страна високо напрежение се
извършват с разрешение на дежурния диспечер
от лице с пета квалификационна група.
Чл. 502. (1) При едноличен преглед на съо-
ръжения с напрежение над 1000 V се забранява
извършване на каквато и да било работа, сваля-
не на предпазни ограждения и влизане в клетки
на съоръжения.
(2) Прегледът на съоръженията, апаратура-
та и ошиновката се извършва от прага на клет-
ката или пред ограждението.
(3) При едноличен преглед на съоръжения с
напрежение до 1000 V (табла, шинопроводи,
кабелни връзки др.) се забранява да се свалят
предупредителните табели и ограждения, да се
докосват тоководещи части за отстраняване на
забелязани нередности или с друга цел.
Чл. 503. (1) Работа по кабелни глави, шинна
система, проходни изолатори, разединители,
прекъсвачи, силови трансформатори, измерва-
телни трансформатори и др. при напрежение
над 1000 V се извършва с наряд.