Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 39

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
езерата за охлаждане или обрастване на систе-
мите за техническо водоснабдяване с водна
растителност се провежда постоянна профилак-
тика, съобразена с местните условия.
(2) Периодичното почистване на кондензато-
рите, циркулационните тръбопроводи и канали
може да се използва само като временна мярка.
(3) Унищожаването на водната растител-
ност и борбата с цъфтежа на водата с хими-
чески способи се допускат само след прецен-
ка за влиянието върху околната среда от ком-
петентния орган.
Чл. 225. (1) При използването на вода за
охлаждане, която образува карбонатни отложе-
ния в топлообменните апарати:
1. се използват химикали за обработване на
водата и тя периодично се обменя в системите
за оборотно водоснабдяване с охладителни кули
и разпръсквателни устройства;
2. се извършва обмен на водата в системите
за оборотно водоснабдяване с езера охладители
в период с най-добро качество на водата в зах-
ранващия източник.
(2) Когато е невъзможно да се понижи ниво-
то на карбонатната твърдост посредством об-
мен на водата, се прилага киселинно промива-
не на тръбите на топлообменните апарати.
Чл. 226. Изхвърлянето на вода, обработе-
на с химикали, от системата за оборотно во-
доснабдяване се извършва в съответствие с
действащото законодателство за опазване на
околната среда.
Чл. 227. Експлоатацията на хидротехничес-
ките съоръжения от системите за техническо
водоснабдяване и контролът на тяхното състо-
яние се извършват съгласно изискванията на
глава седемнадесета.
Чл. 228. Експлоатацията на съоръженията
от системата на техническото водоснабдяване
се извършва съгласно изискванията на глава
двадесет и пета.
Чл. 229. При техническо водоснабдяване от
езера охладители през зимния период се вземат
мерки против обледеняване на решетката на во-
доприемника (рециркулация на топла вода и др.)
Чл. 230. От циркулационните тръбопроводи
въздухът се отделя периодично така, че височи-
ната на сифона в тях да не се понижава с повече
от 0,3 m от проектните стойности.
Чл. 231. Промяната на напора на циркула-
ционната помпа поради замърсяване на систе-
мата не може да превишава 1,5 m от проектните
стойности.
Чл. 232. (1) При експлоатация на охладите-
лите на циркулационна вода се осигурява опти-
мален режим на работа и ефективност на охлаж-
дане съгласно нормативните характеристики.
(2) Когато средноденонощната температура
на охлаждащата вода след охладителя се увели-
чи с повече от 1 °С спрямо нормативната, се
вземат мерки за откриване и отстраняване на
причините.
Чл. 233. (1) Оглед на охладителните кули и
разпръсквателните устройства се извършва
ежегодно през пролетния и есенния сезон и
откритите дефекти се отстраняват.
(2) Водоразпределителните системи на охла-
дителните кули и разпръсквателните устройст-
ва се промиват най-малко 2 пъти годишно (про-
лет и есен). Басейните на охладителните кули
трябва да се почистват от утайки и отпадъци
най-малко веднъж на 2 години.
(3) При паралелно работещи охладителни
кули и намален общ разход на охлаждаща вода
през зимния сезон част от охладителните кули
се изключват от работа и се консервират.
(4) При работа на охладителните кули през
зимния сезон се вземат мерки против обледява-
не на кулите и на разположените в близост сгра-
ди и съоръжения.
Чл. 234. Детайлно обследване на състояни-
ето на металните и железобетонните елементи
на охладителните кули се извършва най-малко
веднъж на 5 години.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
ТОПЛОМЕХАНИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ И ТОПЛО-
ПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ
Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а
ГОРИВНО-ТРАНСПОРТНО СТОПАНСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 235. При експлоатация на горивно-тран-
спортното стопанство се осигуряват:
1. постоянна готовност за приемане на гори-
вото от доставчиците и контрол върху неговото
количество и качество;
2. изправност на техниката за механизирано
разтоварване на транспортните средства, дос-
тавящи горивото по наземен или воден път;
3. механизирано складиране, усредняване на
качествата и съхраняване на определените за-
паси гориво при минимални загуби;
4. своевременно подаване на горивото към
котлите;
5. предотвратяване на замърсяването на райо-
на на енергийния обект с прах и нефтопродукти.
Чл. 236. (1) Характеристиките на всички
видове доставено гориво в енергийния обект
съответстват на заложените в проекта и в дого-
вора за доставка.
(2) Договорите за доставка на горивото съ-
държат:
1. гаранционен състав на горивото, опреде-
лено по стандартите;
2. график за равномерното подаване на го-
ривото в енергийния обект;
3. данни за налягането на газа на входа в
главния разпределителен пункт (ГРП) на енер-
гийния обект (за газообразно гориво);
4. условията за систематичен контрол, оси-
гуряван от собственика на енергийния обект, за
количеството и качеството на получаваното
гориво, като резултатите от анализите на про-
бите са договорно основание за рекламации.
Чл. 237. Анализите на качеството на полу-
чаваното твърдо, течно и газообразно гориво
се провеждат според действащите нормативни
актове и по график в съответствие със сключе-
ните договори.