Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
(2) Операциите в бланката се записват по
реда на тяхното изпълнение.
(3) В бланката освен операциите по първич-
ната схема, в т.ч. със стационарните и преноси-
мите заземители, се записват и операциите по
веригите на релейната защита и автоматика,
вкл. сваляне и поставяне на предпазители.
Чл. 58. (1) В електрическите уредби на лице-
то, изпълняващо оперативните превключвания,
по едно превключване се предава само едно
задание за провеждане на операциите.
(2) При превключвания по бланка за прев-
ключване за всяко задание се попълва отделна
бланка.
Чл. 59. (1) Не се разрешава на оперативния
персонал самоволно да извежда от работа бло-
киращи устройства.
(2) Деблокиране се разрешава само след
проверка на място за изключеното положение
на прекъсвача, изясняване на причините за
отказ на блокировката и с разрешение на ръ-
ководния персонал.
Чл. 60. Когато задвижването на прекъсвача
не е защитено от стена или метален кожух,
повторното включване на изключил от защита
прекъсвач без проверка на присъединеното
съоръжение се извършва само дистанционно.
Чл. 61. Повторното включване на електро-
провод след изключване от защита или неуспеш-
но АПВ се извършва без допълнителна провер-
ка само дистанционно, еднократно, ако включ-
ването не е забранено от вътрешна инструкция.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Чл. 62. (1) Ръководителят на предприятието
организира постоянен и периодичен техничес-
ки контрол за състоянието на енергообзавеж-
дането.
(2) Постоянният контрол се осъществява от
оперативния и оперативно-ремонтния персонал,
а периодичният—от отговорните за техничес-
ката експлоатация длъжностни лица.
(3) Контролът се осъществява по обем и вид
в съответствие с изискванията по тази наредба
и вътрешните инструкции.
(4) Резултатите от проведения контрол се
отбелязват в дневници—за обходи и огледи, за
установени дефекти, за разпореждания и др.
Чл. 63. (1) Техническият контрол за състоя-
нието на енергообзавеждането се разделя на:
1. първоначален—извършва се преди въвеж-
дане в експлоатация;
2. периодичен, пореден—извършва се в сро-
ковете, определени с нормативни актове, тази
наредба и инструкциите на производителите;
3. извънреден—извършва се след извеждане
от експлоатация за повече от 12 месеца, модер-
низация и реконструкция, авария или пожар,
инцидент или по предписание на техническите
надзорни органи.
(2) Резултатите от контрола, наричани “тех-
ническо освидетелстване”, се документират с
протокол и запис в паспорта на съоръженията
и/или мрежите с посочване срока на следващо-
то техническо освидетелстване.
Чл. 64. Техническото освидетелстване се
извършва от комисия, назначена от ръководи-
теля на предприятието. За участие в комисията
могат да се привличат и специалисти от лицен-
зирани фирми.
Чл. 65. При техническото освидетелстване
се оценява състоянието на енергообзавеждане-
то, установяват се сроковете и условията на
експлоатация, както и необходимите мерки за
осигуряване на проектния ресурс на работа на
енергообзавеждането.
Чл. 66. Забранява се експлоатацията на енер-
гообзавеждане с установени опасни дефекти,
открити при извършване на технически конт-
рол, както и с изтекъл срок на техническо осви-
детелстване.
Чл. 67. Министърът на икономиката и енер-
гетиката определя със заповед длъжностни
лица, които осъществяват контрол:
1. за техническото състояние и експлоата-
цията на енергообзавеждането;
2. за спазване на оперативната дисциплина и
на наредбите за определяне на условията за
присъединяване към съответната мрежа, пре-
установяване на присъединяването или снабдя-
ването с енергия, границите на собственост
между производители и потребители;
3. при разследване на причините за крупни
аварии или пожари и груби технологични нару-
шения в експлоатацията.
Чл. 68. Ръководителят на предприятието
осигурява:
1. безпрепятствен достъп на упълномоще-
ните длъжностни лица за осъществяване на
контрол върху техническото състояние и експ-
лоатацията на енергообзавеждането в обекта;
2. необходимите условия за извършване на
проверката и предоставя необходимите доку-
менти, свързани с нея.
Г л а в а  п е т а
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Чл. 69. (1) Ръководителят на предприятието
организира извършването на техническо обс-
лужване, планови и извънпланови ремонти,
модернизация и реконструкция на енергообза-
веждането.
(2) За дейностите по ал. 1 ръководителят на
предприятието осигурява необходимите:
1. финансови средства, ремонтна докумен-
тация, специализирани инструменти и приспо-
собления;
2. резервни части и материали за техническо
обслужване и ремонти;
3. система за осигуряване на качеството;