Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 65

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
строго да се спазват нормираните скорости на
изменение на температурата на метала и да се
контролират техните топлинни разширения.
Чл. 963. В хоризонталните си участъци всич-
ки паропроводи трябва да имат наклон по посо-
ка на движението на флуида не по-малък от 1:250.
Чл. 964. (1) Дренажната система трябва да
осигурява пълно отделяне на кондензата при
загряване, изстиване и изпразване на тръбо-
проводите.
(2) При събиране на няколко дренажни тръ-
бопровода на всеки от тях трябва да се монтира
спирателна арматура.
(3) Кондензатът и топлината от постоянни-
те дренажни тръбопроводи трябва да се използ-
ват в топлинната схема.
Чл. 965. Запълването на неизстиналите дебе-
лостенни паропроводи на правотоковите котли
(при пускане и поставяне под налягане) трябва
да се извършва, като непрекъснато се контроли-
ра разликата между температурите на стените
на тръбопроводите и на флуида. Тази разлика не
трябва да превишава установените норми.
Чл. 966. Шибрите и вентилите на тръбопро-
водите трябва да имат надписи с названия или
номера в съответствие със схемата на тръбо-
проводите, както и указатели за посоката на
въртене на задвижващото колело и за степента
на отваряне на спиращия орган.
Чл. 967. Арматура, която се намира посто-
янно или продължително при подналягане, тряб-
ва да бъде хидравлично уплътнена.
Чл. 968. (1) Тръбопроводите и арматурите
трябва да се ремонтират по време на ремонта
на съответните агрегати.
(2) Ремонтираните арматури трябва да бъ-
дат изпитани на плътност:
1. при налягане, равно на 1,25 от работно-
то—когато ремонтът е свързан с демонтиране
на арматурата;
2. при работно налягане—когато арматура-
та е ремонтирана на място.
Чл. 969. Преди монтирането им на място
предпазните устройства трябва се регулират на
стенд, като се извърши проверка на плавността
на хода на регулиращите органи и на плътност-
та на спиращите органи.
Чл. 970. При затягане на съединителните
шпилки на паропроводи и арматура с абсолют-
но налягане на парата 9 МРа и по-високо тряб-
ва да се използват за контрол специални прис-
пособления. Не се допуска механично натовар-
ване на шпилките над допустимата стойност.
Чл. 971. Топлинната изолация на тръбопро-
водите и съоръженията трябва да се поддържа
в изправно състояние.
Чл. 972. (1) При температура на окръжава-
щия въздух +25°С температурата на повърхност-
та на изолацията не трябва да превишава:
1. 45°С—за обекти с температура на топло-
носителя до 500°С включително;
2. 48°С—за обекти с температура на топло-
носителя над 500°С (до 650°С).
(2) Топлинната изолация на фланцовите
съединения, арматурите и участъците от тръ-
бопроводите, които се подлагат на периодичен
контрол (заваръчни съединения, определяне на
пълзенето и др.), трябва да бъде изпълнена от
отделни лесно свалящи се елементи.
(3) Топлинната изолация на основните тръ-
бопроводи, на разположените на открито тръ-
бопроводи и на участъците от повърхности с
температура над 200°С и намиращи се наблизо
до маслени резервоари, маслопроводи, мазуто-
проводи и кабелни линии трябва да имат ме-
тални или специални пластмасови покрития.
Чл. 973. (1) Обектите, чиято температура на
флуида е по-ниска от температурата на обкръ-
жаващия ги въздух, трябва да имат антикорози-
онно и топлоизолационно покритие.
(2) Когато повърхността на топлинната изо-
лация е без метална обшивка, тя трябва да бъде
боядисана. При наличие на метална обшивка
или покритие с алуминиева боя върху повърх-
ността се нанасят маркировъчни пръстени.
(3) Оцветяването и означенията на тръбо-
проводите за пара и вода трябва да отговарят на
специализираните нормативни актове за тех-
нически надзор и на съответните стандарти.
Раздел II
Помощни съоръжения
Чл. 974. Преди включване в действие на по-
мощно съоръжение трябва да се провери изправ-
ността на предпазните и автоматичните устройс-
тва и на контролно-измервателните уреди.
Чл. 975. Предпазните клапани на помощни-
те съоръжения (редукционни уредби, деаерато-
ри и др.) се проверяват след монтаж и след ре-
монт, но най-малко 1 път на 6 месеца.
Чл. 976. Автоматично включените резерв-
ни редукционни уредби трябва да бъдат посто-
янно подгрети и да се намират в състояние на
готовност за включване в работа.
Чл. 977. (1) Забранява се експлоатацията на
редукционно-охлаждащата уредба (РОУ) при
изключени предпазни клапани от страната на
редуцираната пара.
(2) Не се допуска използването на спирател-
на арматура за редуциране на налягане.
Чл. 978. Когато редукционно-охлаждащата
уредба работи паралелно с турбина, характе-
ристиката на регулатора за налягане на РОУ
трябва да отговаря на характеристиката на ре-
гулатора за налягане на пароотнемането или на
противоналягането на турбината.
Чл. 979. За целия диапазон на натоварване
на редукционно-охлаждащата уредба темпера-
турата на редуцираната пара трябва автоматич-
но да се поддържа равна на температурата на
парата в пароотнемането или в противоналяга-
нето на турбината.
Чл. 980. Режимът на периодичните продух-
вания и регулирането на непрекъснатите про-
духвания на паропреобразуващите и изпарител-
ните уредби се определят въз основа на резул-
татите от топлохимични изпитвания.
Чл. 981. Забранява се включването на пита-
телна вода при неизправност дори само на една
от защитите или на едно от средствата за ди-
станционно управление.