Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
2. В ал. 3 думите „може да“ се заличават.
3. В ал. 5 думата „незащитени“ се заменя 
с „пожаронезащитени“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Не се нормират разстоянията между 
съоръжения от категория по пожарна опасност 
Ф5Д, както и разстоянията от съоръжения от 
категория по пожарна опасност Ф5Д до сгради 
от всички категории по пожарна опасност.“
§ 197. В чл. 406 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
т. 1 се изменя така:
„1. сборът от площите на две и повече 
сгради не превишава допустимата площ на 
сграда, притежаваща най-опасната категория 
по пожарна опасност, най-ниската степен 
на огнеустойчивост, най-голямата височина 
по чл. 24 от ЗУТ, най-голямата височина на 
пребиваване на хора и най-голямата етажност 
от същите сгради, или;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се 
прилагат за разстоянията от сгради от клас 
на функционална пожарна опасност Ф5 до 
сгради от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4.“
§ 198. В чл. 408 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Минималните разстояния от открити 
технологични инсталации и технологични ин­
сталации под навеси до сгради и съоръжения 
се определят съгласно табл. 40.“
2. В таблица 40 текстът на номер по ред 
8 се изменя така:
„
8. Складове за сяра (под навеси) 
с вместимост до:
 – 1000 t
 – 4000 t
 – 10000 t 
10
15
25
 
 
 
 
“
§ 199. Създава се чл. 408а:
„Чл. 408а. (1) При проектиране на инстала­
ции за производство, съхранение и употреба 
на биогаз, при които работното налягане на 
биогаза във всеки компонент на инсталация­
та (в т.ч. и в компонентите за последващо 
използване на произведения биогаз, когато 
има такива) е по-малко от 0,1 bar, се допускат 
следните минимални разстояния:
1. от резервоари за съхранение на биогаз с 
височина до 7,5 m до съседни сгради, открити 
технологични инсталации и съоръжения с 
височина до 7,5 m, които не са част от ин­
сталацията за биогаз – 6 m;
2. от резервоари за съхранение на биогаз с 
височина до 7,5 m до съседни сгради, открити 
технологични инсталации и съоръжения с 
височина над 7,5 m, които не са част от ин­
сталацията за биогаз – разстояние, определено 
по формулата:
H = 0,4.H1 + 3,
където:
H е минималното разстояние от резервоара 
за съхранение на биогаз до съседни сгради, 
открити технологични инсталации и съоръ­
жения, които не са част от инсталацията за 
биогаз, m;
H1 – височината на съседната сграда, от­
крита технологична инсталация или съоръ­
жение, която/което не е част от инсталацията 
за биогаз, m;
3. от резервоари за съхранение на биогаз с 
височина над 7,5 m до съседни сгради, откри­
ти технологични инсталации и съоръжения с 
височина до 7,5 m, които не са част от инста­
лацията за биогаз – разстояние, определено 
по формулата:
H = 0,4.H2 + 3,
където:
H е минималното разстояние от резервоара 
за съхранение на биогаз до съседни сгради, 
открити технологични инсталации и съоръ­
жения, които не са част от инсталацията за 
биогаз, m;
H2 – височината на резервоара за съхране­
ние на биогаз, m;
4. от резервоари за съхранение на биогаз с 
височина над 7,5 m до съседни сгради, откри­
ти технологични инсталации и съоръжения 
с височина над 7,5 m, които не са част от 
инсталацията за биогаз – разстояние, опре­
делено по формулата:
„Таблица 39
№
по
ред
Степен на огнеустойчивост на 
сградите и категория по пожар­
на опасност на сградите и съо­
ръженията
Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m 
от категории Ф5А и 
Ф5Б при степен на 
огнеустой­чивост I и II
от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при 
степен на огнеустойчивост 
I и II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
1.
I и II, от категории Ф5А и Ф5Б 
6
6
8
10
12
2.
I и II, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 
6
4
4
6
8
3.
III, от категории Ф5В и Ф5Д 
8
4
6
8
10
4.
IV, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 
10
6
8
10
12
5.
V, от категории Ф5В и Ф5Д 
12
8
10
12
14
“