Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 45

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45   
Чл. 305. Водните камери на резервоара се 
пълнят с вода на два етапа:
1. частично напълване с вода на височина 
до 1 m в продължение на едно денонощие за 
проверка на водоплътността на дъното;
2. напълване до проектната кота.
Чл. 306. (1) Стените на водните камери 
на резервоара се изпитват на водоплътност в 
продължение на не по-малко от пет денонощия 
след напълването им с вода до проектната кота.
(2) Преди започване на контрола за опреде­
ляне на филтрационните загуби е необходимо 
големината на ежедневното понижаване на 
водата да не се увеличава.
(3) Изпитването е проведено успешно, ако 
денонощната загуба на вода не превишава 
3 l/m2 намокрена повърхност на стените и дъ­
ното, през стените не се получава струене на 
вода, няма изтичания през фугите и основата 
не е овлажнена.
(4) При изпитването се допуска само потъм­
няване или слабо изпотяване в отделни места 
на външните стени.
Чл. 307. (1) Изпитването не е проведено 
успешно при наличие на струйни изтичания 
на вода по стените или при овлажняване на 
почвата в основата на резервоара дори ако 
загубите на вода не надвишават пределно до­
пустимите. В този случай местата, подлежащи 
на ремонт, се фиксират. След отстраняване на 
дефектите изпитването се извършва отново.
(2) За резултатите от проведените изпит­
вания се съставят протоколи.
Раздел ІІІ
Приемане и въвеждане в експлоатация
Чл. 308. При приемане на резервоар се 
проверяват:
1. заповедна книга на строежа;
2. констативен акт за установяване годност­
та на строежа;
3. актове и протоколи, съставени по време 
на строителството;
4. тръбопроводни системи, уплътнения, 
водни камери и всички достъпни за преглед 
елементи за съответствието им със строи­
телните книжа;
5. всички арматури за правилното им 
функциониране;
6. протоколи от проведените изпитвания;
7. документи за удостоверено съответствие 
на всички вложени продукти със съществените 
изисквания към тях.
Чл. 309. Преди въвеждане в експлоатация 
резервоарът се почиства, промива и дезин­
фекцира.
Чл. 310. Всички вътрешни повърхности на 
резервоара се почистват и всички тръбопро­
водни системи се промиват обилно с чиста 
питейна вода с достатъчно налягане.
Чл. 311. (1) Резервоарът се дезинфекцира 
с разтвор на биоцид, чиято концентрация и 
контактно време са съгласно указанията на 
производителя.
(2) Тръбопроводните системи се дезин­
фекцират при спазване изискванията за 
дезинфекция, посочени в раздел V на глава 
тринадесета.
(3) Всички вътрешни повърхности на резер­
воара се промиват с дезинфекционен разтвор, 
а след това и с чиста питейна вода, след което 
резервоарът се напълва до проектното водно 
ниво с питейна вода, съдържаща остатъчен 
биоцид (дезинфектант) с концентрация, по-
ниска от минимално изискваните стойности за 
води, предназначени за питейно-битови цели.
(4) Проби за микробиологичен анализ се 
вземат след изтичане на времето за престой 
на водата в резервоара, определено с проекта 
и указанията на производителя.
(5) Анализът се извършва от акредитирана 
лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на лабо­
раториите за изпитване и калибриране“ или 
други еквивалентни международно признати 
стандарти.
(6) Резервоарът се въвежда в експлоатация, 
след като резултатите от анализа потвърдят, 
че водата в резервоара и в свързаните към 
него водопроводи отговаря на нормативните 
изисквания.
Чл. 312. За резултатите от анализите на 
водата се представят протоколи, а за дезин­
фекцията на резервоара – констативни актове.
Чл. 313. За нормалната техническа екс­
плоатация на резервоара се организира доку­
ментирана система за техническо и ремонтно 
обслужване, включваща необходимото наблю­
дение на качеството на водата, периодичен 
контрол на всички елементи, поддържане, 
почистване и дезинфекция.
Чл. 314. (1) Когато при техническата екс­
плоатация се установи, че резервоарът е непри­
годен да изпълнява своето предназначение, се 
вземат мерки за извършване на необходимите 
ремонтни и възстановителни работи.
(2) Преди повторно въвеждане на резервоара 
в експлоатация водните камери, които са били 
изключени за ремонтни и възстановителни 
работи, се почистват и дезинфекцират.
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ В ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ
Чл. 315. (1) Водопроводите и съоръженията 
се полагат в земна основа от І тип по про­
падъчност, както и в непропадъчни почви в 
съответствие с изискванията на Наредба № 1 
от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране 
(ДВ, бр. 85 от 1996 г.). 
(2) Основата под водопроводи и съоръжения, 
полагани в земна основа от ІІ тип по пропадъч­
ност, се подготвя в съответствие с проектните 
изисквания и изискванията на Наредба № 1 от 
1996 г. за проектиране на плоско фундиране.