Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
(5) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 2 може да се извършва със
специализиран уред, който дава възможност за
проверка на задействането на прекъсвача с из-
мерване на тока на задействане и/или времето
за изключване.
(6) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 3 и 4 може да се извършва
общо, със специализиран уред, който дава въз-
можност за проверка без задействане на защит-
ния прекъсвач, с измерване на съпротивление-
то на предпазното заземление и/или на допир-
ното напрежение.
(7) Проверките по ал. 5 и 6 се извършват
съобразно инструкцията на производителя на
съответния специализиран уред.
Чл. 282. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага защита от
опасно напрежение, на периодична проверка
подлежат:
1. изправността на защитния прекъсвач;
2. съпротивлението спрямо земя на предпаз-
ното заземление;
3. електрическата връзка между защитава-
ния потребител и защитния прекъсвач;
4. електрическата връзка между защитния
прекъсвач и предпазното заземление;
5. отсъствието на електрическа връзка меж-
ду корпуса на защитавания потребител и пред-
пазното заземление.
(2) Изправността на защитния прекъсвач за
опасно напрежение се проверява, като при нор-
мално захранен и поставен във включено поло-
жение прекъсвач се натиска бутонът за проверка,
при което прекъсвачът трябва да изключи. Про-
верката се извършва в срокове, препоръчани от
инструкцията на производителя, съпровождаща
защитния прекъсвач, или в срокове, определени
от енергетика, съобразно местните условия.
(3) Съпротивлението спрямо земя на пред-
пазното заземление се проверява чрез измерва-
не на съпротивлението спрямо земя на съот-
ветната клема на защитния прекъсвач и съпос-
тавяне с максималнодопустимата стойност, оп-
ределена от инструкцията на производителя,
съпровождаща защитния прекъсвач. Проверка-
та се извършва в срокове, определени от енер-
гетика, но не по-дълги от една година.
(4) Електрическа връзка между корпуса на
защитавания консуматор и защитния прекъс-
вач се проверява чрез измерване на съпротив-
лението на защитния проводник между корпу-
са на защитавания консуматор и съответната
защитна клема на защитния прекъсвач. Про-
верката се извършва в срокове, определени от
енергетика, но не по-дълги от пет години.
(5) Отсъствието на електрическа връзка меж-
ду корпуса на защитавания консуматор и пред-
пазното заземление се проверява чрез измерва-
не съпротивлението между корпуса на защита-
вания консуматор и предпазното заземление.
Проверката се извършва в срокове, определени
от енергетика, но не по-дълги от пет години.
(6) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 2 може да се извършва със
специализиран уред, даващ възможност за про-
верка на задействането на прекъсвача, с из-
мерване на напрежението на задействане и/или
времето за изключване и допирното напреже-
ние. Проверката се извършва съобразно ин-
струкцията на производителя на съответния
специализиран уред.
Чл. 283. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага защитно
разделяне, на периодична проверка подлежи
съпротивлението на защитно разделената(ите)
верига(и) спрямо веригата(ите) на захранва-
щата мрежа.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в сроко-
ве, определени от енергетика, но не по-дълги от
пет години.
(3) Когато в електрическа уредба с напреже-
ние до 1000 V, в която се прилага защитно раз-
деляне, се използва и устройство за контрол на
съпротивлението на изолацията спрямо земя—
устройство за контрол на изолацията, на пери-
одична проверка подлежи и изправността на
защитното устройство. Проверката се извърш-
ва съобразно инструкцията на производителя
на защитното устройство в срокове, определе-
ни от енергетика, но не по-дълги от три години.
Чл. 284. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага безопасно
свръхниско напрежение чрез защитно разделя-
не на токов кръг за свръхниско напрежение, на
периодична проверка подлежи съпротивление-
то на веригата(ите) за безопасно свръхниско
напрежение спрямо останалите електрически
вериги на захранващата мрежа.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в сроко-
ве, определени от енергетика, но не по-дълги от
три години.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
Чл. 285. (1) С тази глава се определят изиск-
ванията за техническа експлоатация на всички
устройства за защита от атмосферни и комута-
ционни пренапрежения на електрическите уред-
би за променливо напрежение до 220 kV вкл.
(2) Устройствата за защита от пренапреже-
ния удовлетворяват изискванията на Наредба
№ 3 за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии.
Чл. 286. Системите за защита от пренапре-
жения се комплектуват със следната техничес-
ка документация:
1. екзекутивен проект за защитната инста-
лация, съгласуван с преносното/разпределител-
но предприятие и с органите за пожарна и ава-
рийна безопасност;
2. протоколи за изпитване на вентилните
отводи до и след монтажа им;
3. протоколи за монтиране на тръбните от-
води;