Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
Катего-
рия
Критерии, определящи класификацията 
на съоръженията
2
Включва съоръжения, проектирани да 
функционират в съответствие с експло-
атационните параметри, установени от 
производителя и осигуряващи високо 
ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са пред-
назначени за използване в зони, в които 
причинената от газове, пари, аерозоли 
или прахо-въздушни смеси експлозивна 
атмосфера има вероятност да се образува 
(понякога от време на време).
Средствата за защита на съоръженията 
от тази категория осигуряват необходи-
мото ниво на защита дори в случаи на 
честа поява на смущения или повреди в 
съоръженията, които е нормално да бъ-
дат взети предвид. 
3
Включва съоръжения, които са проекти-
рани да функционират в съответствие с 
експлоатационните параметри, установе-
ни от производителя и осигуряващи нор-
мално ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са пред-
назначени за използване в зони, в които 
причинената от газове, пари, аерозоли 
или прахо-въздушни смеси експлозивна 
атмосфера няма вероятност да се обра-
зува или ако има такава, тя е валидна 
в редки случаи и за кратък период от 
време.
Съоръженията от тази категория осигу-
ряват необходимото ниво на защита по 
време на нормална експлоатация.
“
§ 187. Член 271 с табл. 28 се изменя така:
„Чл. 271. (1) Съгласно БДС EN 60079-0 
„Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. 
Общи изисквания“ съоръженията, предназначени 
за експлоатация в потенциално експлозивна ат-
мосфера, се разделят на три групи, както следва:
1. група І – предназначени за рудници, опасни 
по отношение на газ гризу и/или горим прах;
2. група IІ – предназначени за места, където 
може да се образува потенциално експлозивна 
атмосфера от газове и пари, различни от руд­
ниците по т. 1;
3. група ІІІ – предназначени за места, където 
може да се образува потенциално експлозивна 
атмосфера от горими прахове и летящи частици, 
различни от рудниците по т. 1.
(2) Електрическите съоръжения по ал. 1, 
т. 2, предназначени за места, където може да се 
образува потенциално експлозивна атмосфера 
от газове и пари, се разделят на три подгрупи 
в зависимост от естеството на експлозивната 
газова атмосфера, за която са предназначени:
1. ІІА – представителен газ пропан;
2. ІІВ – представителен газ етилен;
3. ІІС – представителен газ водород (аце-
тилен).
(3) Съоръжение от подгрупа ІІВ е подходящо 
за използване при експлозивна атмосфера за 
подгрупи ІІА и ІІВ. Съоръжение от подгрупа 
ІІС е подходящо за използване при експлозивна 
атмосфера за подгрупи ІІА, ІІВ и ІІС.
(4) Електрическите съоръжения по ал. 2 
в зависимост от максималната повърхностна 
температура се класифицират по температурни 
класове съгласно табл. 28.
(5) Електрическите съоръжения по ал. 1, 
т. 3 се подразделят на три подгрупи в зависи-
мост от естеството на експлозивната прахова 
атмосфера, за която са предназначени:
1. ІІІА – за експлозивна атмосфера от горими 
летящи частици;
2. ІІІВ – за експлозивна атмосфера от не-
проводим прах;
3. ІІІС – за експлозивна атмосфера от про-
водим прах.
(6) За електрическите съоръжения по ал. 5, 
предназначени за места, където може да се 
образува потенциално експлозивна атмосфера 
от горими прахове и летящи частици, макси-
малната повърхностна температура се определя 
без слой прах, а също така може да се опре-
дели за дадена дебелина на слоя прах ТL и да 
се маркира със символа „Х“.
Таблица 28
Температурен клас
Максимална повърхност-
на температура, °С
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
450
300
200
135
100
85
Забележки:
1. Електрическо съоръжение от температурен 
клас Т6 е подходящо за използване при експлозивна 
атмосфера за температура Т6, Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1. 
Съоръжение от температурен клас Т5 е подходящо за 
използване при експлозивна атмосфера за температу-
ра Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен 
клас Т4 е подходящо за използване при експлозивна 
атмосфера за температура Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение 
от температурен клас Т3 е подходящо за използване 
при експлозивна атмосфера за температура Т3, Т2 и 
Т1. Съоръжение от температурен клас Т2 е подхо-
дящо за използване при експлозивна атмосфера за 
температура Т2 и Т1.
2. За различни температури на околната среда 
и за различни външни източници на загряване и 
охлаждане може да се установят повече от един 
температурни класове.“
§ 188. Член 272 с табл. 29 се изменя така:
„Чл. 272. (1) В зависимост от зоната с експло-
зивна опасност при избора на съоръженията се 
взема предвид маркировката съгласно чл. 274.
(2) Приложимостта на електрическите съоръ-
жения по чл. 271, ал. 1, т. 2, предназначени за 
места, където може да се образува потенциално 
експлозивна атмосфера от газове и пари, при 
различните подгрупи и температурни класо-
ве, в зависимост от веществата, образуващи 
експлозивна атмосфера с въздуха, се определя 
съгласно табл. 29.