Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 61

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
Таблица 8
Съвместимост при свързване на метали, из­
ползвани в мълниезащитните уредби
Метали
Горе­
що-
поцин­
кована 
стома­
на
Алуми­
ний/
легиран 
алуми­
ний
Мед
Неръж­
даема 
стома­
на
Титан
Ка­
лай
Горе­
щопо­
цин­
кована 
стома­
на
да
да
не
да
да
да
Алуми­
ний/ле­
гиран 
алуми­
ний
да
да
не
да
да
да
Мед
не
не
да
да
да
да
Неръж­
даема 
стома­
на
да
да
да
да
да
да
Титан
да
да
не
да
да
да
Калай
да
да
да
да
да
да
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С 
КОНВЕНЦИАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ 
ПО НИВО НА МЪЛНИЕЗАЩИТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 80. (1) Проектирането на мълниезащита 
с конвенционални мълниеприемници по ниво 
на мълниезащита включва определяне на 
необходимото ниво на мълниезащита и про­
ектиране на мълниезащитна уредба съобразно 
определеното ниво.
(2) Нивото на мълниезащита се определя 
съобразно:
1. предварително направена оценка на риска 
за съответната сграда или външно съоръжение; 
или
2. регламентирани с нормативен акт нива 
на мълниезащита за съответни видове сгради 
и външни съоръжения, без да е необходимо да 
се прави оценка на риска.
Чл. 81. Когато необходимото ниво на мълние­
защита се определя в зависимост от оценката на 
риска за защитавания обект, се отчита мястото 
на попадение на мълнията, както следва:
1. пряко попадение на мълния върху защи­
тавания обект (S1);
2. попадение на мълния на земята в близост 
до защитавания обект (S2);
3. пряко попадение на мълния върху мре­
жи за обществени услуги (електрозахранващи, 
електронни съобщителни мрежи, тръбопроводни 
и други подобни мрежи), свързани със защи­
тавания обект (S3);
4. попадение на мълния на земята в близост 
до мрежи за обществени услуги, свързани със 
защитавания обект (S4).
Чл. 82. Преки попадения на мълнии върху 
обекта могат да причинят:
1. механични вреди, пожар и/или експлозия, 
породени от канала на мълнията;
2. пожар и/или експлозия, предизвикани 
от искри, вследствие на пренапрежения на 
активни или индуктивни вериги и протичане 
на частични токове на мълнията;
3. травми на хора поради допирни и крачни 
напрежения;
4. отказ или неправилно функциониране на 
вътрешни мрежи вследствие на електромаг­
нитни въздействия, свързани с попадението 
на мълнията.
Чл. 83. Попаденията на мълнии в близост до 
защитавания обект могат да причинят отказ или 
неправилно функциониране на вътрешни мрежи 
вследствие на електромагнитното въздействие.
Чл. 84. Попаденията на мълния върху мре­
жи за обществени услуги, свързани с обекта, 
могат да причинят:
1. пожар и/или експлозия, предизвикани 
от искри, проявили се от пренапрежения и 
токове на мълния, предадени чрез мрежите 
за обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението;
2. травми на хора поради пренапрежения 
и свръхтокове, предадени чрез мрежите за 
обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението;
3. отказ или неправилно функциониране 
на вътрешни мрежи поради пренапрежения, 
предадени чрез мрежите за обществени услуги, 
свързани с обекта.
Чл. 85. Попаденията на мълнии в близост 
до мрежи за обществени услуги, свързани със 
защитавания обект, могат да причинят отказ 
или неправилно функциониране на вътрешни 
за защитавания обект мрежи вследствие на 
пренапрежения, предадени чрез мрежи за 
обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението.
Раздел II
Оценка на риска и избор на ниво на мълние­
защита
Чл. 86. Вредите, предизвикани от мълнии, 
могат да се групират в следните три основни 
вида:
1. травми на живи същества, предизвикани 
от допирни или крачни напрежения (D1);
2. физически вреди (пожар, експлозия, ме­
ханично разрушаване, химическо замърсяване), 
причинени от тока на мълнията, включително 
и опасни искри (D2);
3. откази на вътрешни мрежи вследствие на 
електромагнитни въздействия (D3).
Чл. 87. (1) Вредите, предизвикани от мъл­
нии, се свързват със съответни загуби (щети), 
които се подразделят на: