Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 43

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43   
ване или реконструкция се промива и дезин­
фекцира преди въвеждането в експлоатация.
(2) Водата, която се използва за промивка 
и дезинфекция, трябва да бъде с качества на 
питейна вода.
Чл. 282. (1) Дезинфекцираният водопровод 
или съоръжението задължително се изолират 
от действащите части на водопроводната 
система. 
(2) В случаите на полагане на къси водо­
проводи и при сградни отклонения с DN < 
80 mm и с дължина не по-голяма от 100 m 
се допуска да не се спази изискването по 
ал. 1 за отделяне на водопроводите, когато 
не е предписано друго от проектанта. В тези 
случаи не се допуска проникване на вода от 
участъка, който се дезинфекцира, към дейст­
ващата водопроводна мрежа.
(3) Изборът на биоцид (дезинфектант) 
се извършва в зависимост от необходимото 
време за контакт и съобразно качествата на 
водата, а в случай на използване на калци­
ев хипохлорит се взема предвид твърдостта 
на водата. Видът на биоцида се определя в 
проекта. Препоръчителни дезинфектанти 
и неутрализиращи реагенти на отпадъчния 
дезинфекционен разтвор са посочени в БДС 
EN 805. 
(4) Когато няма допълнителни по-строги 
изисквания в проекта, дезинфекцията се 
извършва съгласно приложение № 14. В слу­
чаите, в които за дезинфекция се използват 
биоциди на хлорна основа, при определянето 
на необходимото количество биоцид се взе­
мат предвид процентът на активния хлор в 
продукта, обемът на хлорирания участък от 
тръбопровода и приетата концентрация (доза) 
на активния хлор.
(5) Видът на биоцида и начинът на дезин­
фекция на водопроводната система се опре­
делят с проекта.
Чл. 283. (1) При промиване на водопрово­
дите начинът на промиване (без и със въздух), 
скоростта и минималната продължителност 
на промиване се съобразяват с проектните 
изисквания. Когато няма подробни указания, 
промиването се извършва съгласно приложе­
ние № 14.
(2) Ако не е указано друго в проекта, 
промиването с питейна вода на водопрово­
ди без добавка на (биоцид) дезинфектант се 
осъществява, като се създаде минимална 
скорост на потока в тръбите от 2 до 3 m/s. 
Обемът вода, който трябва да се използва за 
промиване, е минимум 3 пъти по-голям от 
обема на тръбата.
(3) За елементи от водоснабдителната систе­
ма в експлоатация, както и на новоизградени 
по преценка на проектанта, може да се из­
ползва въздух за увеличаване на почистващия 
ефект чрез нагнетяване на въздух по време 
на промиване с питейна вода.
(4) При изпразване на тръбопроводите в 
канализационната система се вземат мерки, 
за да се изключи възможността продуктите 
от предварителното промиване (мръсна вода 
и замърсявания) да бъдат засмукани обратно 
в тръбата.
Чл. 284. (1) Методът на дезинфекция на 
елементите на водоснабдителната система, 
както и необходимостта от неутрализация 
на отпадъчния дезинфекционен разтвор се 
определят в проекта. Когато няма подробни 
указания, дезинфекцията се извършва съгласно 
приложение № 14.
(2) Допускат се следните начини на де­
зинфекция: 
1. статичен начин с използване на питейна 
вода с добавяне на биоцид; 
2. динамичен начин с питейна вода и до­
бавяне на биоцид.
(3) При статичния метод с използване на 
питейна вода и добавяне на биоцид дезинфек­
тиращият разтвор изцяло запълва съоръже­
нието или тръбния участък.
(4) При динамичния метод на дезинфекция 
на водопроводни мрежи с използване на питей­
на вода и добавяне на биоцид дезинфекцията 
се извършва, като дезинфекционният разтвор 
се подава в пълен с питейна вода тръбопровод.
Чл. 285. (1) В зависимост от времето за кон­
такт на биоцида участъкът след дезинфекция 
се промива така, че остатъчното съдържание 
на биоцид (дезинфектант) във водата да не 
превишава изискваните стойности за качест­
во на водата. При необходимост се използва 
съответен неутрализиращ реагент.
(2) След дезинфекция и промиване водо­
проводът се напълва с питейна вода, като 
се вземат проби за микробиологичен анализ 
по микробиологични показатели съгласно 
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за пи­
тейно-битови цели. 
(3) Анализите се извършват от акредити­
рани лаборатории по БДС EN ISO/IEC 17025 
„Общи изисквания относно компетентността 
на лабораториите за изпитване и калибрира­
не“ или други еквивалентни международно 
признати стандарти.
(4) Когато резултатите от анализа по ал. 2 
отговарят на изискванията за качество на 
водата, участъкът от тръбопровода се свързва 
своевременно към водоснабдителната сис­
тема за предотвратяване на вторичното му 
замърсяване.
Чл. 286. (1) За проведените промивки и 
дезинфекции на водопроводите се съставят 
констативни актове.
(2) За резултатите от микробиологични 
анализи на водата се прилагат протоколи.
Чл. 287. (1) Мястото и начинът на изпуска­
не на отработените води от дезинфекцията и 
промиването на водопроводите се определят