Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 260. (1) В електрически уредби с едно-
лично дежурство се забранява на дежурния да
извършва възстановителни работи, свързани с
отстраняване на авария, до пристигане на вто-
ро лице, правоспособно да извършва работи в
електрически уредби.
(2) Дежурният при еднолично дежурство
може да предприема мерки за ограничаване и
ликвидиране на авария само чрез извършване
на оперативни превключвания.
Чл. 261. Ръководителят, отговарящ за екс-
плоатацията на РУ, в която е станала авария,
може да привлича дежурния персонал на цялата
смяна за работа по отстраняване на аварията до
пристигане на аварийно-ремонтната бригада.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ПО
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ С НАПРЕЖЕНИЕ
ДО 1000 V
Г л а в а  д е с е т а
ПРЕДПАЗИТЕЛИ, ЕЛЕКТРОМЕРИ,
ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Раздел I
Замяна на предпазители със стопяеми вложки
Чл. 262. В електрически уредби за напреже-
ние до 1000 V замяната на предпазители със
стопяеми вложки, наричани по-нататък “пред-
пазители”, може да се извършва без наряд от
едно лице с трета квалификационна група.
Чл. 263. (1) Замяната на предпазителите се
извършва с изключване на напрежението.
(2) Допуска се, когато няма възможност за
изключване на напрежението (при групово таб-
ло и др.), замяната да се извършва под напреже-
ние, при изключени товари, с помощта на изо-
лиращи клещи/приспособления, защитни очи-
ла/щит за лице и диелектрични ръкавици.
Чл. 264. В оперативни вериги, вторични ве-
риги на напреженови трансформатори и в мре-
жи за осветление се допуска замяната на пред-
пазители без изключване на напрежението и
под товар.
Раздел II
Работа по електромери
Чл. 265. (1) Работата по директно присъеди-
нени електромери (без измерителни трансфор-
матори) може да се извършва без наряд с из-
ключване на напрежението от едно лице с чет-
върта квалификационна група.
(2) Разрешава се в жилищни, комунално-
битови и обществени сгради с нормална опас-
ност за поражение от електрически ток работа-
та по директно присъединени електромери да
се извършва без изключване на напрежението
от едно лице с четвърта квалификационна гру-
па при следните условия:
1. лицето да е преминало обучение за работа
под напрежение до 1000 V;
2. да се използват само специализирани ин-
струменти за работа под напрежение до 1000 V,
вкл. диелектрични кърпи, капачки, щипки и
накрайници;
3. да се работи със защитни очила/щит за лице,
кожени или диелектрични ръкавици и обувки;
4. инструментите и защитните средства да
са изпитани и преди работа да са прегледани за
механични увреждания на изолацията;
5. работното облекло да е с дълги ръкави и
да не се работи с навити ръкави.
Чл. 266. (1) Работата по електромери, при-
съединени чрез измерителни трансформатори,
се извършва с наряд от две лица, едното от ко-
ито с четвърта квалификационна група, а дру-
гото с трета квалификационна група.
(2) Работата се извършва с изключване на
напрежението, при извадени предпазители от
гнездата във вторичните вериги на напрежено-
вите трансформатори и свързани накъсо (шун-
тирани) изводи на токовите трансформатори.
(3) За работа по електромери на различни
присъединения, разположени в едно помеще-
ние, може да се издава един наряд. Преминава-
нето от едно работно място на друго в същото
помещение не се оформя в наряда.
Чл. 267. В електрически уредби на потреби-
тели електромерите за търговско мерене се
обслужват от персонала на електроразпредели-
телното предприятие при спазване на изисква-
нията по този раздел.
Раздел III
Работа по токови трансформатори
Чл. 268. Работата по токови трансформато-
ри се извършва с наряд от две лица, едното от
които с четвърта квалификационна група, а
другото с трета квалификационна група.
Чл. 269. (1) Забранява се разкъсване на вто-
рични вериги на токови трансформатори под
напрежение. Когато се налага разкъсване, ве-
ригите предварително се шунтират с мост, пос-
тавен до най-близкото място на прекъсване на
веригата, като операциите се извършват с из-
ползване на диелектрични ръкавици.
(2) Забранява се използване на шините на
първични вериги на токови трансформатори за
токопроводи при монтажни и заваръчни работи.
Чл. 270. При работа по вторични вериги на
токови трансформатори:
1. вторичните намотки/вериги на токовите
трансформатори остават затворени (свързани
накъсо) до окончателното приключване на ра-
ботата;
2. при свързване на апарати към вторични
вериги, разположени на различни клемореди,
веригите се шунтират на най-близкия клемо-
ред, до мястото на свързване;
3. апаратът за определяне на поляритета на
изводите на вторичната намотка се свързва към
изводите преди подаване на ток в първичната
намотка на трансформатора;
4. работата се изпълнява по монтажни схе-
ми; забранява се работа по вторични вериги
по памет.