Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 43

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
(3) Басейните се осигуряват с устройства,
които изключват препълването им.
Чл. 40. В случаите, когато между басейните
има шлюзове, те се проектират така, че да издър-
жат напора на водата от всяка една страна при
отсъствие на вода от противоположната страна.
Чл. 41. Системата за подхранване на басейни-
те се проектира с по-голям разход от този на сис-
темата за пречистване на водата от басейните.
Чл. 42. (1) Системата за контрол, събиране
и връщане на изтеклата вода от басейните се
оборудва с технически средства за откриване
на изтичане, определяне местата на изтичане-
то и събиране на изтеклите количества в съдо-
ве или обеми, снабдени със средства за конт-
рол на нивото.
(2) Съоръженията за управление на ОЯГ под
вода се оборудват с технически средства за от-
страняване изтичането на вода от басейните.
Чл. 43. Системата за вентилация трябва да
ограничава възможните изхвърляния на радио-
нуклиди и радиоактивни аерозоли в околната
среда, да предотвратява повишаването на влаж-
ността в съоръженията и да осигурява разреж-
дане и отвеждане на водорода, който се обра-
зува в резултат на радиолизата на водата. Сис-
темата трябва да е съвместима с изискванията
за осигуряване на пожарната безопасност на
съоръженията.
Чл. 44. Съоръженията се оборудват с под-
водно и надеждно осветление, като материали-
те, използвани за осветление, трябва да са ко-
розионно съвместими със средата на басейните
и да изключват замърсяването на водата.
Чл. 45. (1) Дъното и стените на басейните се
облицоват с корозионно устойчив материал,
като облицовката осигурява определената с
проекта степен на херметичност и издръжли-
вост на силови въздействия.
(2) Облицовката на дъното на басейните
трябва да издържа падане на касета или кон-
тейнер от максимална височина при транспорт-
но-технологични операции.
Чл. 46. В проекта се осигуряват технически
средства и места за дезактивация на оборудва-
нето. Повърхностите на материалите, конструк-
цията и оборудването на съоръженията трябва
да позволяват лесна дезактивация.
Чл. 47. Нехерметични касети се съхраняват
в специално конструирани за целта пенали.
Пеналите трябва да издържат на температура
и налягане, възникващи в резултат на остатъч-
ното топлоотделяне от касетите, а също така
да са устойчиви на химичните реакции между
горивото и неговата обвивка с работната сре-
да на пенала.
Чл. 48. Оборудването за извършване на тех-
нологични операции под вода се конструира по
такъв начин, че намиращите се в него кухи прос-
транства да се пълнят с вода при неговото пото-
пяване за осигуряване на водна защита и да се
дренират при неговото извличане от басейна.
Раздел IV
Сухо съхранение на отработено ядрено
гориво
Чл. 49. При сухо съхраняване на ОЯГ в про-
екта се предвиждат системи за:
1. отвеждане на остатъчното топлоотделяне;
2. вентилация;
3. контрол и управление;
4. очистване на въздуха;
5. надеждно електрозахранване;
6. дезактивация;
7. пожароизвестяване и пожарогасене.
Чл. 50. (1) Системата за отвеждане на оста-
тъчното топлоотделяне се проектира така, че
да изключва възможността за повишаване на
температурата на ОЯГ над установените с про-
екта предели за експлоатация и при проектни
аварии.
(2) В проекта се определя способ на топло-
отвеждане чрез принудителна циркулация или
естествена конвекция на въздуха.
(3) Изкуствена циркулация на въздуха се
прилага само когато функцията по отвежда-
не на остатъчното топлоотделяне не може да
бъде реализирана чрез естествена конвекция
на въздуха.
Чл. 51. (1) Системата за вентилация трябва
да е в състояние да предотврати замърсяване на
въздуха в помещенията и в околната среда с
радиоактивни продукти и да поддържа условия,
необходими за нормалната експлоатация на
съоръженията.
(2) Проектът трябва да предвижда отделни
системи за вентилация на различните видове
помещения (необслужвани, полуобслужвани и
обслужвани).
Чл. 52. (1) При топлоотвеждане с принуди-
телна циркулация чрез проекта се осигурява
независимост на системата за топлоотвеждане
от системите за вентилация.
(2) Проектът на системата за топлоотвеж-
дане трябва да изключва възможността за по-
стъпване на въздух от помещенията за съхра-
няване в полуобслужваните и обслужваните по-
мещения.
Чл. 53. (1) В проекта на системата за очист-
ване на въздуха трябва да бъдат отчетени всич-
ки възможни източници на постоянно и перио-
дично постъпване на радиоактивни газове и
аерозоли в технологичните системи и във въз-
духа в помещенията.
(2) Системата за очистване на въздуха трябва
да се проектира така, че при нормална експлоа-
тация и при проектни аварии съдържанието на
радиоактивни газове и аерозоли в полуобслуж-
ваните и обслужваните помещения да не преви-
шава допустимите норми съгласно Наредбата
за основни норми за радиационна защита, при-
ета в съответствие с чл. 26, ал. 3 ЗБИЯЕ.
Чл. 54. Системите за контрол трябва да оси-
гуряват: